¿Cómo soldar Un tubo de cobre?
Conseguir los materiales adecuados
Consigue tubos de cobre del diámetro adecuado. Asegúrate de que las paredes del tubo sean del grosor adecuado para tu proyecto. Consigue los conectores y uniones adecuados para el sistema que estés construyendo. Selecciona la soldadura: Consigue el fundente de soldadura apropiado. Consigue una fuente de calor.
La tubería de cobre usada en fontanería está disponible en medidas nominales, lo que significa que el diámetro exterior del tubo es 3,2 mm (1/8 o 0,125 pulgadas) mayor que la medida nominal. En otras palabras, un tubo de cobre de 25 mm (1 pulgada) nominales mide 28,2 mm (1,125 pulgadas) de diámetro. Si necesitas cortar el tubo para tu proyecto, asegúrate de usar un cortatubos, sujetar la tubería con firmeza y girar el cortatubos alrededor del tubo. Necesitarás darle aproximadamente 8 vueltas. La mayoría de los tubos de cobre de medidas normalizadas están disponibles en 4 pesos o grosores de pared codificados por colores. Sin embargo, por lo general los trabajos domésticos suelen contar con tubería de los tipos L o M.  Los tubos tipo L están marcados con una etiqueta azul y suelen ser los más utilizados en instalaciones comerciales o residenciales. El tipo M está marcado en rojo y tiene una pared más ligera que puede usarse en sistemas presurizados. Dependiendo de tu proyecto, probablemente necesitarás alguna las siguientes combinaciones:  Adaptadores macho y hembra para unir una tubería soldada a una tubería roscada Adaptadores reducidos para pasar de una tubería con una medida más grande a una tubería de medida más pequeña Codos de unión para girar esquinas; suelen tener estar curvados a 90 grados, pero también pueden estarlo a 45 grados. Tes y entronques para unir un ramal de tubería a la tubería principal; usa una “te” o dos ramales en el caso de que se trate de un entronque. para sistemas de agua potable debe usarse una soldadura de núcleo sólido sin plomo. Suele ser 95 % estaño y 5 % antimonio (95/5), o una aleación de estaño y una pequeña cantidad de cobre o plata que suele venderse en rollos de alambre de 3,2 mm (1/8 de pulgada) de diámetro y 250 gramos (1 libra). No uses nunca una soldadura de plomo para sistemas de agua potable. Suele ser una gelatina de cloruro de zinc o componente de limpieza de colofonio que usado para cubrir las superficies de cobre limpiadas que vayan a soldarse antes de montar y calentar. Esta es la función del fundente, facilitar la limpieza a fondo, evitar el oxígeno de la atmósfera, prevenir la oxidación y ayudar a humedecer la soldadura una vez se haya calentado. Es posible que el soldador eléctrico de hierro tradicional no sea suficiente para trabajar con tubos de cobre. Necesitarás una fuente de calor que tenga suficiente capacidad de emisión como para calentar los accesorios montados y el tubo hasta una temperatura por encima de la requerida para fundir la soldadura de relleno, generalmente de 205 a 260º C (de 400 a 500º F). Por esta razón suele usarse un soplete de propano y aire o acetileno y aire con una boquilla que tenga el tamaño adecuado. Unos trapos de algodón secos y limpios y una botella con pulverizador llena de agua completarán los materiales necesarios para soldar.
Getting the Proper Materials