¿Cómo instalar Un interruptor?
Colocar el interruptor en el panel
Asegúrate de tener el interruptor adecuado. Coloca la manija del interruptor en la posición de “apagado”. Alinea el interruptor con las barras del panel. Presiona firmemente el interruptor para encajarlo en la barra colectora. Conecta el cableado del circuito al panel eléctrico.
La etiqueta del panel tiene una lista de los tipos de interruptores aprobados que pueden instalarse en el panel. No seguir las indicaciones del panel es cometer una violación contra la norma y anula cualquier aprobación por parte de los servicios de admisión de UL, FM u otro. Para estar seguro, apenas debes usar los interruptores permitidos en el panel.  Normalmente, el único interruptor permitido que se puede instalar es aquel que haya sido fabricado por el mismo fabricante del panel, inclusive si otras marcas tienen alguna etiqueta que diga “se puede usar en los paneles (nombre de la marca)”. El interruptor debe ser de una impedancia que no exceda el rango del conductor del circuito. Esto es normalmente unos 15 amperios para los cables #14, 20 amperios para los cables #12 y 30 amperios para los cables #10. Consulta el código para determinar las medidas de otros circuitos. El tamaño del terminal debe ser lo suficientemente grande para que el cable encaje en él. La necesidad de retirar alambres del cable para que quepa en el terminal es el indicio de un error a lo largo del circuito. El interruptor tiene 3 posiciones posibles: Encendido, apagado y una posición intermedia cuando se ha sobrecalentado. Coloca la manija en la posición de “apagado” antes de instalar el interruptor para asegurar tu integridad durante el proceso de instalación. Inclina el interruptor de tal manera que los ganchos en la parte inferior se enganchen a la barra sujetadora de plástico del panel. Cuando lo hayas hecho, gira el interruptor en el contacto metálico y muévelo hacia el centro del panel. Asegúrate de que la barra colectora del panel siga alineada a la abertura de la carcasa del interruptor. Es posible que tengas que presionar el interruptor para que se enganche a la barra de plástico. Usa el pulgar para presionar el interruptor firme y suavemente hasta que se oiga el chasqueo que indica que está encajado en la barra colectora. No se usan tornillos para sujetarlo, los ganchos retráctiles y la tapa del panel son suficientes. Tendrás que aplicar cierta cantidad de presión para encajar el interruptor, pero no tienes que forzarlo demasiado. Después de haberte asegurado de que el interruptor esté todavía en la posición de “apagado”, conecta el cable neutro blanco y el cable fase negro al interruptor. Afloja el tornillo que se encuentra en el terminal de conexión del interruptor e inserta los cables a su respectiva ubicación; luego ajusta el tornillo hasta que esté apretado.  El interruptor debe de tener una etiqueta que indica el lugar apropiado donde se deben insertar los cables neutro y fase. Considera que no hay necesidad de doblar el extremo del cable para formar un gancho, apenas debes colocarlo de manera recta en el terminal.
Placing the Circuit Breaker in the Panel