¿Cómo limpiar Un generador de cloro?
Revisar el generador
Apágalo. Extrae el generador. Busca la presencia de sedimentos. Revisa el generador con regularidad.
Antes de comenzar a manipular el generador, debes apagarlo por razones de seguridad. No trates de desatornillar la unidad mientras aún siga encendida. La mayoría de los sistemas de filtración poseen un interruptor de fácil acceso que permite apagarlos.  En el caso de algunos dispositivos, solo tendrás que presionar el botón al lado de “filtro” en el panel de control. Otras unidades se apagan presionando el interruptor de encendido y apagado, o manipulando el reloj de tiempo real. Así mismo, desactiva el interruptor del panel de control o apágalo. A continuación, desenchufa el generador. Una vez que lo tengas apagado, extrae el generador para inspeccionarlo más de cerca. Observa las planchas metálicas que se encuentran dentro de la unidad. Te será fácil inspeccionarlas y decidir si necesitan una limpieza. Desatornilla ambos lados del generador para extraerlo. Encontrarás conexiones de rosca en ambos extremos. Estas conexiones serán grandes, como del mismo tamaño que la tubería. Sé cuidadoso mientras desatornillas, ya que habrá filtración de agua. El generador requerirá de una limpieza solamente si presenta sedimentos en los filtros. Estos sedimentos tendrán una apariencia blanca, seca y escamosa, como la del grifo de la tina o el cabezal de la ducha cuando no se los limpia. Es necesario quitar los sedimentos, ya que la acumulación de estos disminuye la eficiencia de la unidad. Si el filtro se encuentra libre de sedimentos, colócalo de regreso en su lugar y vuelve a revisarlo dentro de uno o dos meses. Inclina el generador hacia arriba para ver dentro de las planchas metálicas. Revisa si existe la presencia de sedimentos. La mayoría de estas unidades necesitarán una limpieza al menos dos veces al año. Algunas incluso cada dos meses. Esto dependerá principalmente de la dureza del agua, ya que esta es la causante de sedimentos. Échale un vistazo cada dos meses y verifica si necesita una limpieza. Practica esto hasta que establezcas la frecuencia con que el generador necesita mantenimiento.  Si posees un sistema salino más moderno, podría ser que el generador ni siquiera necesite una limpieza. Estos sistemas tienen dispositivos incorporados que evitan la formación de sedimentos. Espera la señal. Algunos sistemas poseen un monitor automático que le hace recordar al usuario cuando es momento de revisar el generador.
Checking the Cell