Échangeur chalè ekonomize opere pwi yo ak diminye konsomasyon pouvwa Peak se tout bon - nouvèl - Guangzhou Jiema chalè echanj ekipman co, Ltd
Échangeur chalè ekonomize opere pwi yo ak diminye Peak pouvwa konsomasyon yo tout bon
Échangeurs chalè ki itilize kesyon sa te poze nan chalè échangeurs. Échangeur chalè se yon enèji repwann ekipman ki itilize pou pèdi enèji è kondisyone D' van. Konpozan pwensipal yo se kale kò, chalè échangeur sant ak koule. Dwe sèvi ak chalè transfè pwopwiyete yo nan chalè échangeur sant materyèl se pou sa, aplikasyon sistèm è kondisyone ka sèvi nan sezon chalè a lè precooling chèch van, nan sezon fredi preheating humidification van, lè sa a, nouvo a aeryen chay siyifikativman redwi, enben ekonomize chalè ak frechè sistèm enèji rediksyon an, ti sistèm gwosè, ekonomize opere koute yo epi redwi pouvwa somè konsomasyon trè avantaje. Chalè an antye efikasite echanj yo ak estrikti kalite sant chalè échangeur, nan volim van, nan sant ki Fils de la lè volim rapò ak van karakteristik.
Etwayaj de échangeur chalè
1. izole sistèm nan ekipman ak ide a dlo ki te bò échangeur chalè a.
2. a itilize la pression dlo netwaye tuyaux kenbe nan silt a, lanmè a ak lòt impuretés, sistèm yo te fèmen.
3. mete soupap boul la ant a vann blanch ak a échangeur (1 pa mwens ke pous = 2.54 cm), ak inlet a ak debouche ta dwe fè installée.
4. marye a transport ponp e se pwepare a, lè sa a tout ajan nettoyage pompe anba nan fon échangeur chalè a placé sou tèt.
5. Commencer pou pompe a mande Foschtek nettoyage ajan nan oulwa a (pwopòsyon a ka fè ajusté selon sikonstans byen presi).
6. bisiklèt netwaye pou rekòmande netwaye tan. Menm jan progresses sikilasyon yo ak sédiments ki te kraze, gaz la te pwodwi pa reyaksyon a pwal ogmante, ak sou an plis nou ta dwe Egzonere nenpòt ki lè nan vann nan je a. Menm jan syèl la te revoke, espas nan échangeur chalè a ap ogmante, epi onèt dlo a ka a te ajoute ke, pou pa pike anpil dlo la depi nan konmansman, ki ka koze dlo desann.
7. nan ik pou tcheke anpil efikasite de nettoyage ajan an, ou ka sèvi ak detèminasyon tès papye ph. Si solisyon a rete nan ph valè 2‐3, lè sa a detèjan a sa rete efèktiv. Si valè ph ajan nettoyage a rive nan 5‐6, yon kantite Foschtek detèjan ta dwe pou te ajoute. Valè ph solisyon dènye a te rete chanje pou 30 minit nan 2‐3, établissant ke efè nettoyage te acheve. Nòt: Foschtek netwaye ajan kapab recyclage apwè réutilisation, émissions pwal koze tounen dezè.
8. Apre nettoyage lè a te rive, nettoyage solisyon a recyclée. Souke dlo nan échangeur ak dlo repete jiskaske li geri pou netral, epi ph valè se $number.
9. dèyè yo netwaye a yo ka tounen sou ak kouri. ka tou anpeche pwezantasyon tès pou wè si pat gen yon fenomèn fuites. Si la fuite, ou ka sèvi ak yo nan Etazini к wah Polymère afich materyèl pou reparasyon pwoteksyon, ak anpil ka etann a lavi sèvis ekipman.
10. Apre estabilite nan ekipman, note aktyèl inondasyon medya, travay pwesyon, chalè transfè efikasite yo ak lòt done.
11. konpare a chanje la devan ak dèyè yo netwaye, ka kalkile pwi elèktrisite ak chabon pri chak lè sa a antrepwiz enregistre ogmante a ki pi efikas selon pwodiksyon, se yon lajan valè asirans Enterprise itilize Foschtek teknoloji aplikasyon.
12. menm operasyon metòd ka itilize tou pou plat, kari/zo jan de chalè échangeur netwaye.
13. Si antrepwiz lan bezwen ekipman pou passivation len tretman, ka opere selon pwosè sa a: passivation an ajan len selon ponp rapò recommandé dilution nan ekipman a (an menm tan nan a fè pann/fant dèyè sikilasyon tès pyès), selon jou recommandée ik, immersion, deteksyon de efè len (pwen wouj metòd oswa blue point metòd), Ensay dlo pou netral (ph valè $number).
14. aprè la fen fim Passivation, li ta pi bon pou itilize ekipman yerasyon tankou fanatik pou soufle sèk sistèm, pou asire ke yo ak amelyore efè fim passivation.
On: Chalè Echanjeur Tanperati Tanperati, Presyon ak Rezistans Kowozyon
Pwochen: Air ègzaminè Chalè Trè Bon Efikasite Trè sere