Valv lockout konpwesyon
Non pati:ASL03ASL03-2
a)Te fè soti nan ABS dirab.
b)Pwodwi an antye se metal-gratis pou sipèvizyon etensèl prèv ak rezistans chimik.
c)Rezistan a bravo ak degradasyon move tan ekstrèm ak kondisyon tanperati a.
d)Ka ekipe ansanm ak Happs ak kadna.
ASL 03-2
Seri sekirite elektrik
Seksyon sa a se sitou sou LOTO, ki ou ta dwe abitye avèk si ou te kouri yon pwogram menm jan an. Li' s jis ki nan NFPA 70 E, Anplis de mande anplwayè yo etabli pwosedi LOTO, gen lòt kondisyon espesifik, epi nou' ll konsantre sou kèk nan yo ki pi enteresan oswa fasil neglije.
Responsablite patwon' yo gen ladan asire ke ekipman yo bay la se nan kondisyon blokabl. Bay ekipman an neceas pou egzekite pwosedi blokaj / tagout. Se poutèt sa, kòm EHS, nou ta dwe Bay Sijesyon ki apwopriye yo ede amelyore ekipman yo ak fasilite ki pa gen fonksyon an nan bloke ak lis. Natirèlman, nou ka tou ekipe zouti bloke oksilyè reyalize bi pou yo bloke.
# 2 fèmen ak tag disjonkteur yo ki ka reyalize fizik patisyon, olye pou yo sèvi ak bouton ijans oswa chwazi switch kòm pwen an bloke. LOTO dwe enstale sèlman sou vle di debranche sikwi. Aparèy kontwòl yo, kòm bouton pouse - oswa switch selektè yo, yo pa dwe, enfòme kòm aparèy la prensipal izolasyon. Remak: Nan pwogram an jeneral LOTO, kèk fonksyon PLC ka itilize kòm pwen bloke enèji pou sèten operasyon, ki se pa konsistan avèk atik sa a, paske yo ka nivo a PL an jeneral nan ekipman an dwe itilize yo fèmen yo anpeche aksidan kòmanse nan ekipman an. ; Ki sa NFPA 70 E ap di se elimine danje chòk, pa anpeche aparèy la nan aksidantèlman kòmanse, men konplètman anpeche chòk elektrik, konsa li dwe konplètman koupe, pa lojikman fèmen.
Aparèy blokaj la dwe gen ladan yon metòd pou idantifye moun ki idantifye aparèy blokaj la. Nan lòt mo, aparèy la blokaj dwe gen ladan enfòmasyon ki nan Moun ki idantifye aparèy la bloke.
Seksyon sa a gen yon definisyon klè pou yo lage enèji ki estoke yo. Ki sa ki enteresan an se ke li pa sèlman refere a kapasite nan ki gen rapò ak elektrisite, men tou, refere a liberasyon an nan enèji idwolik ak enèji potansyèl ki pa gen rapò ak chòk elektrik.
# 5 nan chapit LOTO a, pou tès elektrik la, li mete aksan sou ankò ke tès la ta dwe fèt sou vòltaj la li te ye anvan ak apre chak tès, konsa asire ke zouti nan tès la toujou nan bon kondisyon. Enstriman tès yo dwe itilize, PPE ki obligatwa a, ak moun ki pral sèvi ak li pou verifye bon operasyon nan enstriman tès la sou yon sous vòltaj li te ye anvan ak apre yo fin itilize li.
# 6 chapit sa a konsantre sou etap espesifik pou etabli ak verifye kondisyon travay san danje nan elektrisite, ak mete aksan sou ki etap sa yo ta dwe swiv yo asire kondisyon Travay Safe.
Asire ke tout liy elektrik yo te koupe epi yo ka konfime sou sit la pa referans a dyagram nan sikwi dènye;
Apre chay la louvri epi fèmen, louvri aparèy la dekonekte nan chak ekipman pou pouvwa;
Vizib tcheke ke tout aparèy debranche yo te konplètman ak konplètman dekonekte;
Lage enèji elektrik ki estoke;
Lage oswa fèmen enèji mekanik;
Aplike bloke ak lis dapre pwosedi a;
Sèvi ak enstriman yo teste chak faz nan ekipman pou pouvwa a;
Ground si sa nesesè. (sa komen nan tableaux)