Twa faz Câblage mal mèt bwat ak Précautions - nouvèl - Zhejiang Kangge elektrik co, Ltd
Twa faz mèt Box Watt-hour mèt se pwensipal yo pandan liy pa sa a: pouvwa mèt lan vè, pa vire, pa rapid e alò vitès. Menm jan mèt enèji mesure aparèy konpoze enèji mèt, transformer, dezyèm chan de kous ak lòt konpozan, se pou sa, a enèji mèt erè mezi ak koreksyon li se osi yon varyete chanjman. Li se yon enpòtan sijè devan anplwaye pouvwa materyèl antrepwiz, ki se yon fason efikas pou amelyore imaj de antrepwiz ekipman pou pouvwa yo epi redwi pèdi elèktrisite pou depans, depans ak mezi tèt nou nan enèji, fèt alè, vit pase men sou rezilta sonday de câblage mal ak pran mezi préventive efikas. Mwen te konbine avèk enstalasyon kouran elèktrik enèji mesure aparèy pou tcheke operasyon pwatik lan, pale osijè karakteristik erè mèt peyi etranje ak pou anpeche mezi pou gwoup referans.
Lè dirèk aksè pou tab mèt enèji avec la, chemen yo va antre nan mèt enèji a ak la zewo liy liy dife, la zewo liy de mèt enèji a apre frakti nan eta ak chay sou liy dife a ak tè , Elèktrisite toujou nòmal, paske bobine aktyèl kouran mèt san kouran nan vire a.
Lè vòltaj wete fouchèt la, ni pòv kontak koze pa louvri chan de kous, twa faz mèt bwat lè pouvwa mezi mèt pouvwa P = vaksen kont (0) × Icosφ = 0, Mèt la pa vire. Lè aktyèl transformer dezyèm tès lan louvri chan de kous, la aktyèl mèt aktyèl mawonnen san kouran nan mèt pouvwa a pou mezire a pouvwa P = vaksen kont (0) × Icosφ = 0, Mèt la pa vire. Menm, aktyèl transformer dezyèm bò sikwi ti, an pa gen kouran nan mawonnen aktyèl la, Mèt la va pa vire. Lè a aktyèl transformer dezyèm polarité Food, mèt pouvwa a pou mezire a pouvwa P = - UIcosφ, pouvwa mèt kontrè.
Lè yon liy aktyèl osinon TA polarité Food, twa faz mèt bwat nanm sou pouvwa a lanvè faz mezi negatif ak mèt enèji a vin plus.
Lè riban aktyèl la louvri, Mèt la sèlman mezi en pouvwa a, en louvri chan de kous, sèlman mezire yon faz pouvwa, twa nan faz louvri, mèt enèji a kanpe. Menm, twa faz mèt bwat riban aktyèl la sanble yon faz, en, twa-faz ti chan de kous, Mèt la menm valè ak.
Nan vòltaj chan de kous la se yon fòt louvri chan de kous, la se karaktè sa: yon faz vòltaj sikwi louvri chan de kous, mèt pou mezire en pouvwa a, en vòltaj chan de kous louvri chan de kous, Mèt la sèlman mezire yon faz pouvwa, pouvwa mèt pa fasil, twa nan faz vòltaj chan de kous louvri lè mèt la kanpe.
Li se yon efektif ki vle di pou anpeche erè mezi la réglementation câblage enstalasyon nan Enèji elektrik sistèm mesure. Premye, twa faz mèt bwat an dezyèm chan de kous la mesure aparèy enèji a ta dwe ranpli kondisyon teknik yo: pression câblage TA, pa ta dwe senplifye peyi etranje yo, ak aplikasyon ranp-faz câblage, sa vle di: twa-faz fil fè twa de TA ak kat ranje, twa-faz sistèm ak twa rasin kouche. Pou kèk nan ba vòltaj la toujou sèvi ak câblage senplifye, sa vle di: twa faz mèt bwat twa-faz la pou twa de TA ak pa fin konprann star koneksyon ak twa ranje konekte, twa nan faz kat fil fè twa TA-zetwal metòd peyi etranje, ak kat ranje.
Dezyèm, lè TV liy vòltaj segondè ak koneksyon kab an, jeneral itilize kat-sant, yon sant tankou yon sauvegarde, 35kV ou plis chaje sikwi dezyèm TV, ta dwe pa enstale kontak ksilyè blanch chanjman, men, enstalasyon de fusibles, 35kV ak anba chaj sikwi dezyèm TV, twa faz mèt bwat dwe pa pwal ekipe avèk blanch chanjman ksilyè gen kontak ak fusibles, 35kV ak pi ba pase moun aplikasyon transformer mezi espesyal, 35kV ak pi wo pase moun ta dwe fè TA, TV ladan l li dedike dezyèm chan de kous, pa ak pwoteksyon, mezi riban komen.
Dezyèm chan de kous koneksyon fil pi bon pou yo itilize jòn, vèt, wouj koulè liy, liy netral ak fil fè nwa, ak fil fè nan mitan a pa pwal gen jwenti. Fil fè kouche pou a plimen plis, Vis plis, twa faz mèt bwat fil a ta dwe bese bag, direksyon plimen repons ak menm direksyon.
On: Hanm pou de chaje Mesure bwat Junction bwat pou fè yon pwoteksyon pou yon bòn ekran
Pwochen: N. Bwat mèt kapab fè diri byen konsève