200kw Diesel dèlko mete Founisè ak Konpayi fabrikasyon Lachin - New enèji - Jichai Huanneng
Kay > Pwodwi > Gaz dèlko
200kw Diesel dèlko mete
200kw Diesel dèlko mete Pwemye pouvwa (PRP): Pwemye pouvwa ki disponib pou yon nimewo san limit nan èdtan anyèl nan aplikasyon chaj ki disponib, nan dapre ak GB / T2820-97 (EQVLso8528); Yon kapasite Sondaj 10% ki disponib pou yon peryòd de 1 èdtan nan yon peryòd 12 èdtan nan operasyon. Standby ...
Dèlko evalyasyon
Standby / Premye
Kanpe pa Rating (KW / KVA)
Pwemye
415/239
Pwemye pouvwa (PRP): Premye pouvwa ki disponib pou yon nimewo san limit nan èdtan chak ane nan aplikasyon chaj ki disponib, nan dapre ak GB / T2820-97 (EQVLso8528); Yon kapasite Sondaj 10% ki disponib pou yon peryòd de 1 èdtan nan yon peryòd 12 èdtan nan operasyon.
Standby pouvwa Rating (ESP); Rezèv pouvwa a sibstiti an se aplikasyon pou kap founi bay pouvwa ijans pou dire a nan yon entèripsyon pouvwa sèvis piblik .Pa gen surcharges, sèvis piblik paralèl oswa negosyasyon operasyon kapasite fwit ki disponib nan sa a Rating.
Komèsyal pwomès
Supermaly bay yon liy konplè nan mak nouvo ak bon jan kalite pwodwi .Chak ak chak inite se estrikteman faktori teste.
Garanti se selon kondisyon estanda nou an: 12 mwa oswa 1000 kouri èdtan an, sijè a yon sèl la pi bonè.
Sèvis ak pati ki disponib nan faktori nou an oswa distribisyon nan kote ou.
MOTÈ DONE
Fabricant / Modèl: Cummins 6LTAA8.9-G2 , 4-CYCLE
Sistèm konsomasyon Air: turbocharged, Dlo Refwadisman
Sistèm gaz: Yon kalite gaz ponp
Silenn Arrangement : 6 nan liy
Deplasman: 8.9L
Kare ak Konjesyon Serebral: 114 * 135 (MM)
Konpresyon Pwopòsyon: 15: 1
Max pouvwa sibstiti nan Rated Rated: 242KW
Gouvènè Kalite: elektrik
Règleman frekans, Eta konstan ± 0.5%
Sistèm tiyo echapman
Dlo gaz Koule (apre turbo): 35m 3 / min
Tiyo echapman: 470 ℃
Max Retounen Presyon: 10.1kPa
Sistèm Air Intake
Max restriksyon pou admisyon: 6.2kPa
Konsomasyon: 13m 3 / min
Air Flow: 326m 3 / min
Sistèm gaz
100% (Pwemye pouvwa) chaj: 197g / Kwh
75% (Pwemye pouvwa) chaj: 197g / Kwh
50% (Pwemye pouvwa) chaj: 201 g / Kwh
100% (Pwemye pouvwa) chaj: 50L / h
Lwil oliv sistèm
Lwil oliv konsomasyon: ­ ≤ 4g / KWhr
Kapasite tank lwil motè: 24L
Presyon lwil min nan RPM Rated: 276kPa
Sistèm refwadisman
Total chalè kapasite: 41L
Thermostat: 82-95 ℃
Max tèt tank Tanperati: 104 ℃
ALÈTATIFIKASYON
Jeneral done
Konfòmite avèk GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 ak AS1359 estanda.
Altènatè Done
Fabrication / Type: STAMFORD UCDI274K14
Kantite Faz: Twa
Koneksyon Kalite: 3 Faz ak 4 fil wotasyon Field
Kantite kote yo pote: yon sèl
Pouvwa Faktè: 0.8
Pwoteksyon Klas: IP23
Altitid: ≤1000m
Kalite Exciter: bwose mwens, tèt-enteresan
Izolasyon Klas, Tanpèt Leve: H / H
Faktè enfliyans telefòn (TIF): 50
THF: 2%
Règleman Voltage, Eta konstan: ≤ 1.5%
Altènatif Kapasite: 250KVA
Altènativ Efikasite: 92,70%
Jichai Huanneng se youn nan dirijan manifaktirè yo pwofesyonèl ak founisè nan dèlko dèlko 200kw mete nan Lachin. Nou kapab bay tretman an gaz pi bon pou ou, osi byen ke pi bon sèvis la ak livrezon rapid. Tanpri, asire w ke ou achte ekipman enèji nouvo nou an nan pri konpetitif.
Hot Tags: 200kw dyezèl dèlko mete manifaktirè Lachin, Swèd, nouvo enèji, tretman gaz
1.2MW natirèl gaz ak dèlko mete
300KW gaz ak dèlko ansanbl
700kW natirèl gaz ak dèlko
Silans jan de Lifye ki apwouve pa 1000KW gaz natirèl...
Jan de silans Lifye ki apwouve pa 2000KW dyezèl dèlk...