theo biên bản kết luận các đơn vị viễn thông tại đà nẵng đã chấp hành tốt quy định của nhà nước trong việc thực hiện những quy định về hợp chuẩn hợp quy và công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão đối với các trạm bts của mình tại thành phố đà nẵng như triển khai thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai hạ độ cao các cột ăng ten và duy trì thường xuyên việc bảo dưỡng trạm bts đồng thời trong quá trình thanh tra các đơn vị đã hợp tác tốt cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu và cử người làm việc với đoàn thanh tra của sở tt tt thành phố tuy nhiên trong quá trình thanh tra sở tt tt thành phố đà nẵng đã phát hiện một số vi phạm đối với các trạm bts của chi nhánh công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu gmobile tại thành phố đà nẵng viễn thông đà nẵng vinaphone trung tâm thông tin di động vietnamobile tại thành phố đà nẵng và yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành công tác bảo trì bảo dưỡng các trạm bts trên địa bàn thành phố trước mùa mưa bão bổ sung các nội quy phòng cháy và chữa cháy tiêu lệnh chữa cháy giằng mái tôn nằm dưới cạnh các dây co để đảm bảo an toàn cho trạm bts trong gió bão bổ sung thang leo an toàn cho trạm bts bổ sung thay thế sửa chữa bảo dưỡng các vật tư bị thiếu hư hỏng gỉ sét như cột ăng ten bu lông liên kết tăng đơ dây co ốc siết cáp mố neo ma ní căng chỉnh dây co cắt dây leo cây xanh bám vào dây co thân cột ăng ten cạnh các mố neo rà soát tập hợp hồ sơ thiết kế hoàn công quản lý chất lượng trạm bts phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng và chứng nhận an toàn chịu lực cho các cột ăng ten theo công văn số 1276 bxd gđ ngày 1062015 của bộ xây dựng về chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước và công văn số 4760 sxd qlcl ngày 3172015 của sở xây dựng thành phố đà nẵng về kiểm tra đánh giá chất lượng công trình cột tháp ăng ten đối với trung tâm mạng lưới mobifone miền trung cần giằng mái tôn chống nóng cho phòng máy nằm dưới cạnh các dây co để đảm bảo an toàn cho trạm bts trong gió bão bổ sung thang leo an toàn cho trạm bts bổ sung ecu cho bu lông tăng đơ bổ sung dây tiếp đất xử lý các bu lông tăng đơ dây co mố neo bị gỉ sét đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành công tác bảo trì bảo dưỡng các trạm bts trên địa bàn thành phố trước mùa mưa bão thực hiện công tác kiểm định chất lượng và chứng nhận an toàn chịu lực trạm bts đồn biên phòng phường thọ quang quận sơn trà khả năng đảm bảo an toàn trong gió bão cắt tỉa cành hoặc di dời cây xanh cạnh mố neo bổ sung đầy đủ các nội dung của hồ sơ thiết kế hoàn công quản lý chất lượng trạm bts theo đúng các quy định của bộ xây dựng viettel đà nẵng cần nhanh chóng bổ sung gá chống xoay cho các cột ăng ten dây co thay đổi vị trí mố neo dây co cho phù hợp bố trí lại các dây co tại mỗi tầng bắt chéo tránh cọ vào nhau giằng chống gió bão mái tôn che mưa nắng cạnh các cột ăng ten dây co để đảm bảo an toàn cho trạm bts sở tt tt thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc các đơn vị viễn thông trên địa bàn khắc phục những vi phạm và tiếp tục rà soát đối chiếu hồ sơ bản vẽ các trạm bts nhằm khắc phục những thiếu sót ông nguyễn quang thanh giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng nhấn mạnh