#### 某单位为某场所消防设施建设工程项目招标公告

发布时间：2024-08-28
11:46信息来源：甘肃省公共资源交易平台[原文链接地址](http://47.110.59.239:9207/f/newprovince/tenderproject/NTExODY=/tenderprojectIndex?area=620000)

**某单位为某场所消防设施建设工程项目招标公告**

交易编号：A01-12620000224333349J-20240827-051186-0

一、招标条件

本招标项目某单位为某场所消防设施建设工程项目，建设单位为某部，项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、工程规模：

（一）自动跟踪定位射流灭火装置。在每个车库安装自动跟踪定位射流灭火装置。自动跟踪定位射流灭火装置由全自动消防水炮、信号解码箱、现场控制箱、消防电磁阀等组件，以及管道、供水设施组成，能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾，灭火装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描，确定火源的两个方位后，中央控制器发出指令，发出火警信号，同时启动水泵、打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器发出指令停止射水。初步测算每个车库需安装全自动消防水炮12个（该装置安装高度6-15米，保护半径30米，因车库高度为5.6-6.6米，需增加该装置安装密度）；

（二）集中联动控制系统。主要设备为灭火装置视频集中联动控制柜，与灭火装置、信号解码箱、现场控制箱配套使用，初步测算整个车场需安装控制柜4个（集中安装在车场值班室内）；

（三）消防水池及泵房。拟在锅炉房北侧（车场东南角空地）修建1个500立方米消防水池和1座水泵房，用于对整个车场智能消防水炮系统进行增压供水。旅双拥路营区现有水塔1座，因常年未使用，目前安全可靠性无法保证，计划同步邀请地方专业检测认证机构对水塔结构安全性进行评估检测，若鉴定结果为不可使用，建议按上述修建消防水池方案施工建设：若鉴定结果为安全可用，建议经通水试用后，使用现有水塔对整个车场智能消防水炮系统进行增压供水，不再修建消防水池，该项所预算经费列入预备费中；

（四）室外消防管道。铺设约3000米室外消防管道。车场室外消防管道部分损坏，目前无法正常供水，计划新铺和整修部分管道。

2、建设地点：甘肃省嘉峪关市。

3、资金来源：自筹。

4、计划工期：本工程计划于 _2024_ 年 _10_ 月 _01_ 日开工， _2024_ 年 _12_ 月 _29_ 日完工，计划总工期 _90_
日历天。

5、招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的施工内容。

6、标段划分：本招标项目共分为一个施工标段。

三、投标人资格要求

1、资质要求：投标人需具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

2、项目管理机构组成人员要求：项目负责人（即项目经理）需具有注册在本单位的机电工程专业贰级(含贰级)及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；技术负责人需具有相关专业中级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核合格证书（C证），安全生产负责人与安全员不能是同一人；项目组其它各专业技术人员需具有相关专业岗位证书，需配备施工员1人、安全员1人（安全考核C证）、质量员1人、材料员1人、资料员1人、工程造价专业人员1人；以上项目管理机构组成人员应为本单位在职人员，需提供2024年5月份至今任意连续3个月依法缴纳社保资金的相关证明（以社保部门出具的证明为准），中标后不允许更换。

3、财务要求：投标人近三年财务状况良好（提供2021-2023年3年财务审计报告），成立不足三年的须提供自成立以来的财务审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的资信证明。

4、业绩要求：投标人近三年(2021年8月1日-至今)具有类似项目业绩，以合同或中标通知书为准。

5、投标人的项目负责人（即项目经理）没有在建工程，需提供无在建工程承诺函原件，格式自拟。

6、投标人须提供《农民工工资支付承诺书》（承诺书格式详见招标文件）。

7、投标人为国有企业或事业单位或军队单位或非外资独资企业或控股企业。

8、投标人承诺声明：投标人诚信承诺、保密承诺、诚信责任保证金承诺、未被列入违法失信名单承诺、关联关系企业不参与招投标活动承诺、前3年没有重大违法记录的书面声明、没有发生过重大质量安全事故的书面声明、非外资独资企业或控股企业的书面声明、具备履约专业能力的书面声明（格式详见招标文件）。

9、单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标段的招投标活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有企业，也不得同时参加同一标段的招投标活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

10、被列入“信用中国”网站（中国执行信息公开网）中公布的失信被执行人、被列入军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内的失信企业取消投标资格。投标人须自行查询后，将以上网站的查询结果截图加盖投标单位公章，作为投标文件的内容之一。

11、凡参加投标活动的投标人须提供“中国裁判文书网”无行贿犯罪信息查询结果，并加盖投标单位公章，作为投标文件的内容之一。

12、建设工程投标活动的授权代理人应当为本项目的负责人（即项目经理）。

13、凡项目管理机构组成人员均为本单位在职人员，严禁挂靠、转包。中标后未按照投标文件中所配置人员进行项目管理工作的取消中标资格、按照相关规定进行处罚并录入诚信档案。

14、本次招标不接受联合体投标。

注：招标公告及文件中要求的相关证明文件，原件不须现场进行递交，投标人须在投标文件中添加相关证明文件真实有效的承诺函（承诺函格式自拟）。

四、资格审查方式

本次招标采用资格后审方式，资格审查具体要求详见招标文件。

五、获取招标文件的时间、地点和方式

1、获取招标文件的时间：2024年 _08_ 月 _29_ 日00:00至2024年 _09_ 月 _03_ 日00:00（北京时间）。

2、获取招标文件的地点：甘肃省公共资源交易网（[https://ggzyjy.gansu.gov](https://ggzyjy.gansu.gov/).cn）在线免费获取。

3、获取招标文件的方式：社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标单位需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等工作。

六、投标文件递交截止时间、开标时间和递交方式

1、本项目的开评标活动通过“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统（通用类）”(http://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn/OpenTender/login)进行，请投标人在投标截止时间前登录该系统，下载“投标文件固化工具”、“网上开评标系统使用帮助”和“固化后的招标文件”；按照“网上开评标系统使用帮助”来固化报价文件并完成网上投标（上传已固化报价文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。

2、投标文件递交截止时间：2024年 _09_ 月 _24_ 日 _09_ 时 _00_ 分；

3、开标地点：甘肃省公共资源交易中心第 _八_ 电子开标厅（线上开标），地址：兰州市城关区雁兴路68号。

注：各投标人自行到甘肃省公共资源交易中心网站，下载并认真学习《网上开评标工作指南》，并按其要求参加投标有关工作。

七、发布公告媒介

本次招标公告在《军队采购网》(https://www.plap.mil.cn)和《甘肃省公共资源交易网》(http://ggzyjy.gansu.gov.cn)发布。

八、联系方式

1、招标人：某部

地 址：甘肃省嘉峪关市

联系人：朱先生，王先生  联系方式：153********9197，153********0662

2、代理机构：琅寰国际项目管理（甘肃）有限公司

地 址：甘肃省兰州市七里河区建兰路街道吴家园8号兰天国际广场1518室

联系人：赵经理  联系方式：153********2425

3、监督部门联系方式

项目监督人：张先生

联系方式：153********1033

  

  


```json
{
  "项目名称": "某场所消防设施建设工程项目",
  "公告类型": "招标",
  "行业分类": "建筑与基础设施",
  "发布时间": "2024-08-28",
  "预算金额": "None",
  "采购人": "某部",
  "响应文件截至提交时间": "2024-09-24 09:00"
}
```