2012 India blackouts
30 اور 31 جولائی 2012 کو دو شدید بجلی کی بندشوں نے شمالی اور مشرقی ہندوستان کے بیشتر حصوں کو متاثر کیا۔ 30 جولائی 2012 کے بلیک آؤٹ نے 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا اور متاثرہ لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ مختصر طور پر تاریخ کی سب سے بڑی بجلی کی بندش تھی، جس نے شمالی ہندوستان میں جنوری 2001 کے بلیک آؤٹ (23 کروڑ متاثر) کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 31 جولائی کو بلیک آؤٹ تاریخ کی سب سے بڑی بجلی کی بندش ہے۔ اس بندش نے 62 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا، جو کہ دنیا کی آبادی کا تقریبا 9 فیصد یا ہندوستان کی نصف آبادی ہے، جو شمالی، مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان کی 22 ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 32 گیگا واٹ پیداواری صلاحیت کو آف لائن لے لیا گیا۔ متاثرہ آبادی میں سے 320 ملین کے پاس ابتدائی طور پر بجلی تھی، جبکہ باقی کے پاس براہ راست رسائی کا فقدان تھا۔ 31 جولائی اور 1 اگست 2012 کے درمیان متاثرہ مقامات پر بجلی کی خدمات بحال کر دی گئیں۔ پس منظر ہندوستان امریکہ اور چین کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بجلی پیدا کرنے والا اور استعمال کرنے والا ملک ہے ؛ تاہم، ان دنوں بجلی کا بنیادی ڈھانچہ ناقابل اعتماد تھا۔ شمالی برقی گرڈ اس سے قبل 2001 میں منہدم ہو چکا تھا۔ 2012 میں، ایک اندازے کے مطابق پیدا ہونے والی توانائی کا 27 فیصد ٹرانسمیشن یا چوری میں ضائع ہو گیا تھا، جبکہ چوٹی کی فراہمی اوسطا 9 فیصد کم ہو گئی تھی۔ اس عرصے کے دوران، ملک کو بار بار بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا جو 10 گھنٹے تک جاری رہی اور تقریبا 25 فیصد آبادی یعنی تقریبا 30 کروڑ لوگوں کے پاس بجلی بالکل نہیں تھی۔ ترسیل اور تقسیم کے نقصانات کو کم کرنے اور پیداوار بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ واقعات کا سلسلہ 30 جولائی کو 02:35 IST (21:05 UTC 29 جولائی کو)، 400 کے وی بینا-گوالیار لائن پر سرکٹ بریکر ٹرپ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لائن آگرہ-بریلی ٹرانسمیشن سیکشن میں داخل ہوئی، اسٹیشن پر بریکر بھی ٹرپ ہو گئے، اور بجلی کی ناکامی گرڈ سے گزر گئی۔ متاثرہ ریاستوں میں تمام بڑے بجلی گھر بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے 32 گیگا واٹ کی تخفیف کا تخمینہ لگایا گیا۔ حکام نے اس ناکامی کو "ایک دہائی کی بدترین" قرار دیا۔ گرنے کے دن، بجلی کے وزیر سشیل کمار شندے نے کہا کہ ناکامی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن ناکامی کے وقت، بجلی کا استعمال "معمول سے زیادہ" تھا۔ انہوں نے قیاس کیا کہ کچھ ریاستوں نے زیادہ کھپت کی وجہ سے اجازت سے زیادہ بجلی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ (پی جی سی آئی ایل) اور ناردرن ریجنل لوڈ ڈسپیچ سینٹر (این آر ایل ڈی سی) کے ترجمان نے بتایا کہ اتر پردیش، پنجاب اور ہریانہ وہ ریاستیں ہیں جو اوور ڈرا کے ذمہ دار ہیں۔ پی جی سی آئی ایل کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ بجلی کی خدمات "ریکارڈ وقت پر" بحال کر دی گئی ہیں۔ ایک ہندوستانی بجلی کمپنی کے ایک سینئر ڈائریکٹر نے اس بندش کو "کافی بڑی خرابی قرار دیا جس نے ہندوستان کے گرڈ سسٹم میں بڑی تکنیکی خرابیوں کو بے نقاب کیا۔ کچھ بہت غلط ہو گیا جس کی وجہ سے بیک اپ سیفٹی سسٹم ناکام ہو گئے۔ " 30 کروڑ سے زیادہ لوگ، جو کہ ہندوستان کی تقریبا 25 فیصد آبادی ہے، بجلی کے بغیر تھے۔ ریلوے اور کچھ ہوائی اڈوں کو 08:00 تک بند کر دیا گیا۔ جنوبی ایشیا کا مصروف ترین ہوائی اڈہ، دہلی ہوائی اڈہ، کام کرتا رہا کیونکہ اس نے 15 سیکنڈ میں بیک اپ پاور کو تبدیل کر دیا۔ بندش پیر کی صبح کے رش کے اوقات کے لیے "افراتفری" کا باعث بنی، کیونکہ مسافر ٹرینیں بند کر دی گئیں اور ٹریفک سگنلز غیر فعال تھے۔ ٹرینیں تین سے پانچ گھنٹے تک رکتی رہیں۔ کئی اسپتالوں نے صحت کی خدمات میں رکاوٹوں کی اطلاع دی، جبکہ دیگر بیک اپ جنریٹرز پر انحصار کرتے تھے۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کئی گھنٹوں تک بند رہے، اور لاکھوں لوگ برقی پمپوں سے چلنے والے کنوؤں سے پانی نکالنے سے قاصر رہے۔ ایسوسی ایٹڈ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری آف انڈیا (ایسوچیم) نے کہا کہ بلیک آؤٹ نے کاروبار کو "شدید متاثر" کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ کام کرنے سے قاصر ہیں۔ پانی پت، متھرا اور بھٹنڈا میں تیل کی ریفائنریوں نے کام جاری رکھا کیونکہ ریفائنریوں کے اندر ان کے اپنے کیپٹیو پاور اسٹیشن ہیں اور وہ گرڈ پر انحصار نہیں کرتے ہیں۔ 80 فیصد سروس کو بحال کرنے میں 15 گھنٹے لگے۔ 31 جولائی تاج محل کے قریب ریلے کے مسئلے کی وجہ سے نظام 13:02 IST (07:32 UTC) پر دوبارہ ناکام ہوگیا۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کے متاثرہ حصوں میں بجلی گھر ایک بار پھر آف لائن ہو گئے۔ این ٹی پی سی لمیٹڈ نے اپنی پیداواری صلاحیت کا 38 فیصد بند کر دیا۔ ہندوستان کی 28 میں سے 22 ریاستوں میں 60 کروڑ (60 کروڑ) سے زیادہ لوگ (ہندوستان کی تقریبا نصف آبادی) بجلی کے بغیر تھے۔ بجلی کی بندش کے نتیجے میں 300 سے زیادہ انٹرسٹی مسافر ٹرینیں اور مسافر لائنیں بند کر دی گئیں۔ پاور گرڈ کے گرنے کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے زون مشرقی، جنوب مشرقی اور مغربی وسطی ریلوے زون کے کچھ حصوں کے ساتھ شمالی، شمالی وسطی، مشرقی وسطی اور مشرقی ساحلی ریلوے زون تھے۔ دہلی میٹرو نے تمام چھ لائنوں پر سروس معطل کر دی، اور دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی مدد سے سفر کے درمیان رکنے والی ٹرینوں سے مسافروں کو نکالنا پڑا۔ مشرقی ہندوستان میں لفٹیں ناکام ہونے کی وجہ سے تقریبا 200 کان کن زیر زمین پھنس گئے تھے، لیکن حکام نے بعد میں کہا کہ ان سب کو بچا لیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے)، جسے عام طور پر بلیک آؤٹ کی تحقیقات کا حکم نہیں دیا جاتا، نے ایسا کرنا شروع کیا کیونکہ بنیادی بنیادی ڈھانچے کی سہولیات جیسے ریلوے، میٹرو ریل سسٹم، کثیر منزلہ عمارتوں میں لفٹ، اور گاڑیوں کی نقل و حرکت کو خطرہ ہے۔ گرڈ کی ناکامی سے درج ذیل ریاستیں متاثر ہوئیں: شمالی گرڈ پر ریاستیں: دہلی، ہریانہ، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش، اتراکھنڈ مشرقی گرڈ پر ریاستیں: بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مغربی بنگال، سکم شمال مشرقی گرڈ پر ریاستیں: اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورم، ناگالینڈ، تریپورہ بجلی کی بندش سے درج ذیل علاقے براہ راست متاثر نہیں ہوئے: اتر پردیش کے دہلی کے کچھ حصوں میں نارورا، رینوکوٹ اور سمبھولی جیسے کہ سٹرلائٹ اور آئی بی تھرمل پاور اسٹیشن (زیادہ تر مغربی اڈیشہ) کے ذریعے خدمات انجام دینے والے بدر پور علاقے زیادہ تر کولکتہ میونسپل ایریا (سی ای ایس سی سسٹم) 2 اگست تک اتر پردیش کو تقریبا 7 جی ڈبلیو بجلی فراہم کی جا رہی تھی، جبکہ مانگ 9 اور 9 کے درمیان تھی۔ ڈیزاسٹر پروفنگ سے پہلے گرڈ کے گرنے سے پہلے، نجی شعبے نے اپنی فیکٹریوں کو قابل اعتماد بجلی فراہم کرنے کے لیے اپنے خود مختار پاور اسٹیشن بنانے کے لیے 29 بلین ڈالر خرچ کیے تھے۔ ہندوستان میں بجلی کے پانچ سب سے بڑے صارفین کے پاس نجی آف گرڈ سپلائی ہے۔ ہندوستانی کمپنیوں کے پاس 35 گیگا واٹ نجی آف گرڈ پیداواری صلاحیت ہے اور وہ اپنی آف گرڈ صلاحیت میں مزید 33 گیگا واٹ شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ رد عمل تباہی کے دن، بجلی کے وزیر سشیل کمار شندے نے تین رکنی پینل کو ناکامی کی وجہ کا تعین کرنے اور پندرہ دن میں اس پر رپورٹ دینے کا حکم دیا۔ تنقید کے جواب میں، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بھارت بجلی کی بڑی بندش کا شکار ہونے میں تنہا نہیں تھا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ اور برازیل میں بھی بلیک آؤٹ ہوئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس ناکامی کو ہندوستانی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ہندوستان کے پاور گرڈ کی 400 بلین امریکی ڈالر کی بحالی کے منصوبے میں فوری اضافہ قرار دیا۔ ان کے منصوبے میں 2017 تک مزید 76 گیگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو جزوی طور پر جوہری توانائی سے پیدا ہوتی ہے۔ فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف آئی سی سی آئی) کے سکریٹری جنرل راجیو کمار نے کہا، "پاور گرڈ کے گرنے کی ایک بڑی وجہ مانگ اور سپلائی کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بڑھتی ہوئی معیشت کے نئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانے کی فوری ضرورت ہے۔ یکم اگست 2012 کو، نومنتخب وزیر توانائی ویرپا مولی نے کہا، "پہلی چیز گرڈ کو مستحکم کرنا ہے اور اسے برقرار رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک مناسب حکمت عملی تیار کریں گے۔ " انہوں نے مخصوص ریاستوں کو مورد الزام ٹھہرانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، "میں الزام تراشی کا کھیل شروع نہیں کرنا چاہتا۔" اینٹی کرپشن کارکن انا ہزارے کے حامیوں کی ٹیم انا نے الزام لگایا کہ یہ گرڈ کی ناکامی 25 جولائی 2012 کو جن لوک پال بل کے لیے شروع کی گئی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کو دبانے اور شرد پوار کو نشانہ بنانے کی سازش تھی۔ کچھ ٹیکنالوجی ذرائع اور یونائیٹڈ سٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ (یو ایس اے آئی ڈی) نے تجویز پیش کی کہ مائیکرو گرڈز کے مربوط نیٹ ورک اور تقسیم شدہ نسل کو ایک اعلی سمارٹ گرڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے مرکزی گرڈ کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے منسلک کرکے ایک اور وسیع پیمانے پر بندش کو روکا جا سکتا ہے، جس میں خودکار غلطی کا پتہ لگانا، آئی لینڈنگ اور نیٹ ورک کی سیلف ہیلنگ شامل ہے۔ تین رکنی تفتیشی کمیٹی ایس سی شریواستو، اے ویلیوتھم اور اے ایس بکشی پر مشتمل تھی اور اس نے 16 اگست 2012 کو اپنی رپورٹ جاری کی۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دو دن کے بلیک آؤٹ کے لیے چار عوامل ذمہ دار تھے: متعدد موجودہ بندشوں (شیڈول اور جبری دونوں) کی وجہ سے کمزور بین علاقائی پاور ٹرانسمیشن کوریڈور ؛ 400 کے وی بینا-گوالیار-آگرہ لنک پر زیادہ لوڈنگ ؛ علاقائی لوڈ ڈسپیچ مراکز (آر ایل ڈی سی) کی ہدایات پر ریاستی لوڈ ڈسپیچ مراکز (ایس ایل ڈی سی) کی طرف سے ناکافی ردعمل تاکہ شمالی خطے کی یوٹیلیٹیز کی طرف سے زیادہ ڈراول کو کم کیا جا سکے اور مغربی خطے کی یوٹیلیٹیز کی طرف سے کم ڈراول/اضافی پیداوار ؛ اس کے حفاظتی نظام کے غلط استعمال کی وجہ سے 400 کے وی بینا-گوالیار لنک کا نقصان۔ کمیٹی نے مزید ناکامیوں کو روکنے کے لیے متعدد سفارشات بھی پیش کیں، جن میں حفاظتی نظاموں کا آڈٹ بھی شامل ہے۔ ۔