2012 India blackouts
30 और 31 जुलाई 2012 को उत्तरी और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में दो गंभीर बिजली कटौती हुई। 30 जुलाई 2012 के ब्लैकआउट ने 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया और प्रभावित लोगों की संख्या के हिसाब से इतिहास में सबसे बड़ी बिजली कटौती थी, जिसने उत्तरी भारत में जनवरी 2001 के ब्लैकआउट (23 करोड़ प्रभावित) को पीछे छोड़ दिया। 31 जुलाई को ब्लैकआउट इतिहास की सबसे बड़ी बिजली कटौती है। आउटेज ने उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 22 राज्यों में फैले 62 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित किया, जो दुनिया की आबादी का लगभग 9 प्रतिशत या भारत की आधी आबादी है। अनुमानित 32 गीगावाट उत्पादन क्षमता को ऑफ़लाइन ले लिया गया था। प्रभावित आबादी में से 320 मिलियन के पास शुरू में बिजली थी, जबकि बाकी के पास सीधी पहुंच नहीं थी। 31 जुलाई से 1 अगस्त 2012 के बीच प्रभावित स्थानों पर बिजली सेवा बहाल की गई थी। पृष्ठभूमि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता है; हालाँकि, उन दिनों बिजली का बुनियादी ढांचा अविश्वसनीय था। उत्तरी विद्युत ग्रिड पहले 2001 में ढह गया था। 2012 में, अनुमानित 27 प्रतिशत ऊर्जा संचरण या चोरी में नष्ट हो गई थी, जबकि शीर्ष आपूर्ति औसतन 9 प्रतिशत की मांग से कम हो गई थी। उस अवधि के दौरान, देश को लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ा जो 10 घंटे तक चली और लगभग 25 प्रतिशत आबादी, लगभग 30 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं थी। पारेषण और वितरण के नुकसान को कम करने और उत्पादन बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। घटनाओं का क्रम 30 जुलाई को 02:35 IST (21:05 29 जुलाई को यूटीसी) पर, 400 केवी बीना-ग्वालियर लाइन पर सर्किट ब्रेकर फिसल गए। जैसे ही यह लाइन आगरा-बरेली पारेषण खंड में जाती है, स्टेशन पर ब्रेकर भी फिसल जाते हैं, और ग्रिड के माध्यम से बिजली की विफलताएं होती हैं। प्रभावित राज्यों में सभी प्रमुख बिजली स्टेशनों को बंद कर दिया गया, जिससे 32 गीगावाट की अनुमानित कमी हो गई। अधिकारियों ने इस विफलता को "एक दशक में सबसे खराब" बताया। गिरने के दिन, बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि विफलता का सही कारण अज्ञात था, लेकिन विफलता के समय, बिजली का उपयोग "सामान्य से अधिक" था। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ राज्यों ने अधिक खपत के कारण अनुमति से अधिक बिजली आकर्षित करने का प्रयास किया था। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ओवरड्रॉ के लिए जिम्मेदार राज्य थे। पी. जी. सी. आई. एल. के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिजली सेवा "रिकॉर्ड समय पर" बहाल की गई थी। एक भारतीय बिजली कंपनी के एक वरिष्ठ निदेशक ने आउटेज को "काफी बड़े ब्रेकडाउन के रूप में वर्णित किया जिसने भारत की ग्रिड प्रणाली में प्रमुख तकनीकी खामियों को उजागर किया। कुछ बहुत गलत हो गया जिसके कारण बचाव सुरक्षा प्रणाली विफल हो गई। " 30 करोड़ से अधिक लोग, जो भारत की आबादी का लगभग 25 प्रतिशत है, बिजली के बिना थे। रेलवे और कुछ हवाई अड्डों को 08:00 तक बंद कर दिया गया था। दक्षिण एशिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, काम करना जारी रखा क्योंकि यह 15 सेकंड में बैक-अप पावर में बदल गया। आउटेज ने सोमवार सुबह की भीड़ के समय के लिए "अराजकता" पैदा कर दी, क्योंकि यात्री ट्रेनें बंद कर दी गईं और ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। ट्रेनें तीन से पांच घंटे तक रुकी रहीं। कई अस्पतालों ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान की सूचना दी, जबकि अन्य बैक-अप जनरेटरों पर निर्भर थे। जल उपचार संयंत्र कई घंटों तक बंद रहे और लाखों लोग बिजली के पंपों से चलने वाले कुओं से पानी नहीं निकाल पा रहे थे। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने कहा कि ब्लैकआउट ने व्यवसायों को "गंभीर रूप से प्रभावित" किया है, जिससे कई लोग काम करने में असमर्थ हो गए हैं। पानीपत, मथुरा और बठिंडा में तेल रिफाइनरियों ने काम करना जारी रखा क्योंकि रिफाइनरियों के भीतर उनके अपने कैप्टिव पावर स्टेशन हैं और वे ग्रिड पर निर्भर नहीं हैं। 80 प्रतिशत सेवा बहाल करने में 15 घंटे लग गए। 31 जुलाई ताजमहल के पास एक रिले समस्या के कारण 13:02 IST (07:32 UTC) पर सिस्टम फिर से विफल हो गया। नतीजतन, भारत के प्रभावित हिस्सों में बिजली स्टेशन फिर से ऑफ़लाइन हो गए। एनटीपीसी लिमिटेड ने अपनी उत्पादन क्षमता का 38 प्रतिशत बंद कर दिया। भारत के 28 राज्यों में से 22 में 60 करोड़ (60 करोड़) से अधिक लोग (भारत की आबादी का लगभग आधा) बिजली के बिना थे। बिजली गुल होने के कारण 300 से अधिक इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेनें और कम्यूटर लाइनें बंद कर दी गईं। बिजली ग्रिड के ढहने के बाद सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पूर्वी, दक्षिण पूर्व और पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्रों के कुछ हिस्सों के साथ उत्तरी, उत्तर मध्य, पूर्व मध्य और पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र थे। दिल्ली मेट्रो ने सभी छह लाइनों पर सेवा को निलंबित कर दिया और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद से यात्रा के बीच में रुकने वाली ट्रेनों से यात्रियों को निकालना पड़ा। लिफ्ट विफल होने के कारण पूर्वी भारत में लगभग 200 खनिक भूमिगत रूप से फंस गए थे, लेकिन अधिकारियों ने बाद में कहा कि उन सभी को बचा लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.), जिसे आम तौर पर ब्लैकआउट की जांच करने के लिए अनिवार्य नहीं किया जाता है, ने रेलवे, मेट्रो रेल प्रणाली, बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और वाहनों की आवाजाही जैसी बुनियादी बुनियादी सुविधाओं के लिए खतरे के कारण ऐसा करना शुरू कर दिया। ग्रिड विफलता से निम्नलिखित राज्य प्रभावित हुएः उत्तरी ग्रिड पर राज्यः दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी ग्रिड पर उत्तराखंड राज्यः बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम पूर्वोत्तर ग्रिड पर राज्यः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा बिजली कटौती से निम्नलिखित क्षेत्र सीधे प्रभावित नहीं हुएः उत्तर प्रदेश के दिल्ली के कुछ हिस्सों में नरोरा, रेणुकूट और सिंभावली जैसे कि स्टरलाइट और आई. बी. थर्मल पावर स्टेशन (अधिकांश पश्चिमी ओडिशा) द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बदरपुर क्षेत्र कोलकाता नगरपालिका क्षेत्र (सी. ई. एस. सी. प्रणाली) 2 अगस्त तक, उत्तर प्रदेश को लगभग 7 गीगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही थी, जबकि मांग 9 और 9 के बीच थी। पूर्व आपदा-बचाव ग्रिड के ढहने से पहले, निजी क्षेत्र ने अपने कारखानों को विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के स्वतंत्र बिजली स्टेशन बनाने के लिए $29 बिलियन खर्च किए। भारत में बिजली के पांच सबसे बड़े उपभोक्ताओं के पास निजी ऑफ-ग्रिड आपूर्ति है। भारतीय कंपनियों के पास 35 गीगावाट निजी ऑफ-ग्रिड उत्पादन क्षमता है और उनकी ऑफ-ग्रिड क्षमता में और 33 गीगावाट जोड़ने की योजना है। प्रतिक्रियाएँ बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तीन सदस्यीय पैनल को विफलता का कारण निर्धारित करने और पंद्रह दिनों में इस पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। आलोचना के जवाब में, उन्होंने कहा कि भारत अकेले बिजली कटौती का सामना नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील में भी बिजली गुल हो गई थी। वाशिंगटन पोस्ट ने इस विफलता को भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की भारत के पावर ग्रिड के 400 अरब अमेरिकी डॉलर के सुधार की योजना के लिए तात्कालिकता बढ़ाने के रूप में वर्णित किया। उनकी योजना 2017 तक और 76 गीगावाट उत्पादन की मांग करती है, जिसका आंशिक उत्पादन परमाणु ऊर्जा द्वारा किया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के महासचिव राजीव कुमार ने कहा, "बिजली ग्रिड के ढहने का एक प्रमुख कारण मांग और आपूर्ति के बीच का बड़ा अंतर है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बिजली क्षेत्र में सुधार और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की तत्काल आवश्यकता है। 1 अगस्त 2012 को, नवनियुक्त बिजली मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा, "पहली बात ग्रिड को स्थिर करना है और इसे बनाए रखना है। इसके लिए हम एक उचित रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने विशिष्ट राज्यों को दोष देने से इनकार करते हुए कहा, "मैं दोषारोपण के खेल से शुरुआत नहीं करना चाहता।" टीम अन्ना, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के समर्थकों ने आरोप लगाया कि यह ग्रिड विफलता 25 जुलाई 2012 को जन लोकपाल विधेयक के लिए शुरू किए गए अनिश्चितकालीन अनशन को दबाने और शरद पवार को निशाना बनाने की साजिश थी। कुछ प्रौद्योगिकी स्रोतों और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यू. एस. ए. आई. डी.) ने प्रस्ताव दिया कि माइक्रोग्रिड के एकीकृत नेटवर्क और एक बेहतर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के माध्यम से मुख्य ग्रिड के साथ निर्बाध रूप से जुड़े वितरित उत्पादन द्वारा एक और व्यापक आउटेज को रोका जा सकता है, जिसमें स्वचालित फॉल्ट डिटेक्शन, आइलैंडिंग और नेटवर्क का सेल्फ-हीलिंग शामिल है। तीन सदस्यीय जाँच समिति में एस. सी. श्रीवास्तव, ए. वेलायुथम और ए. एस. बख्शी शामिल थे और उन्होंने 16 अगस्त 2012 को अपनी रिपोर्ट जारी की। इसने निष्कर्ष निकाला कि दो दिनों के ब्लैकआउट के लिए चार कारक जिम्मेदार थेः कई मौजूदा आउटेज (निर्धारित और मजबूर दोनों) के कारण कमजोर अंतर-क्षेत्रीय बिजली पारेषण गलियारे; 400 केवी बीना-ग्वालियर-आगरा लिंक पर उच्च लोडिंग; उत्तरी क्षेत्र की उपयोगिताओं द्वारा अधिक निकासी और पश्चिमी क्षेत्र की उपयोगिताओं द्वारा कम निकासी/अतिरिक्त उत्पादन को कम करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) के निर्देशों के लिए राज्य भार प्रेषण केंद्रों (एसएलडीसी) द्वारा अपर्याप्त प्रतिक्रिया; इसकी सुरक्षा प्रणाली के दुरुपयोग के कारण 400 केवी बीना-ग्वालियर लिंक का नुकसान। समिति ने आगे की विफलताओं को रोकने के लिए कई सिफारिशों की पेशकश की, जिसमें सुरक्षा प्रणालियों का ऑडिट भी शामिल है। ।