Minjur Seawater Desalination Plant
मिंजुर विलवणीकरण संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर भारत के चेन्नई के उत्तरी उपनगर कट्टुपल्ली गाँव में एक रिवर्स ऑस्मोसिस, जल विलवणीकरण संयंत्र है जो चेन्नई शहर को पानी की आपूर्ति करता है। 60 एकड़ में बना यह भारत का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र है। परियोजना प्रबंधक फर्नांडो पोर्टिलो वालेस और निर्माण प्रबंधक जुआन इग्नासियो जिमेनेज़-वेलास्को के निर्देशन में भारतीय कंपनी आई. वी. आर. सी. एल. और स्पेनिश कंपनी अबेंगोआ द्वारा निर्माण कार्य किए गए, जो अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करने के लिए संयंत्र के उद्घाटन के बाद यूरोप लौट आए। मूल रूप से जनवरी 2009 तक चालू होने के लिए निर्धारित किया गया था, अक्टूबर 2008 में चक्रवात निशा के कारण संयंत्र पर काम में देरी हुई, जिसने पूर्ण समुद्री कार्यों के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया और संक्रमण पाइप की स्थापना के लिए कॉफरडैम को नष्ट कर दिया। परीक्षण जून 2010 में पूरा किया गया था और संयंत्र जुलाई 2010 में खोला गया था। संयंत्र के पानी का उपयोग मुख्य रूप से एन्नोर बंदरगाह और उत्तरी चेन्नई ताप विद्युत केंद्र जैसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। हालांकि, सूखे के दौरान, संयंत्र से पानी की आपूर्ति जनता को की जाएगी, जो 1,000,000 की अनुमानित आबादी की सेवा करेगी। शहर में पानी की कमी एक ऐसा शहर होने के नाते जो बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर करता है, 1,276 मिमी की औसत वार्षिक वर्षा से भर जाता है, चेन्नई एक पुरानी जल समस्या का सामना करता है। शहर को 1,200 एमएलडी की मांग के मुकाबले भूजल और सतही जल स्रोतों से लगभग 985 मिलियन-लीटर-प्रति-दिन (एमएलडी) पानी प्राप्त होता है। भूजल के बढ़ते उपयोग के कारण, भूमिगत जलभृत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। 2031 तक मांग बढ़कर लगभग 2,700 एमएलडी होने की उम्मीद है। ताजे पानी की समस्याओं को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने समुद्री जल के विलवणीकरण को लागू करने का निर्णय लिया। प्रारंभ में, मिंजुर में 100 एमएलडी संयंत्र की योजना बनाई गई थी, इसके बाद नेममेली में समान क्षमता वाला एक और संयंत्र बनाया गया था। 400 एमएलडी की समग्र आपूर्ति कमी को दूर करने के लिए नेममेली के दक्षिण में पट्टीपुलम में 200 एमएलडी की क्षमता वाले तीसरे संयंत्र की योजना बनाई गई है। चेन्नई वाटर डिसेलिनेशन लिमिटेड (सी. डब्ल्यू. डी. एल.) आई. वी. आर. सी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और स्पेन के बेफेसा अगुआ का एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसे 2005 में चेन्नई मेट्रो जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (सी. एम. डब्ल्यू. एस. एस. बी.) के लिए समुद्री जल डिसेलिनेशन संयंत्र के डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व और संचालन के लिए बनाया गया था। सितंबर 2005 में, सी. एम. डब्ल्यू. एस. एस. बी. ने सी. डब्ल्यू. डी. एल. के साथ 48.66/m3 (यू. एस. $1.03/m3) की कीमत पर संयंत्र से पानी खरीदने के लिए एक थोक जल खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। उद्योगों को पानी 60/घन मीटर (यू. एस. डॉलर 1.27/m3) की दर से बेचा जाता है। 25 साल के समझौते के अंत में, संयंत्र को राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। प्रतिदिन 10 करोड़ लीटर पेयजल का उत्पादन करने की स्थापित क्षमता के साथ, यह भारत में इस तरह का सबसे बड़ा संयंत्र है। वाणिज्यिक परिचालन 25 जुलाई 2010 को शुरू हुआ और औसत उत्पादन 90 एमएलडी रहा है। समुद्र के पानी को अलवणीकृत करने के लिए संयंत्र में ऑपरेशन रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें 6.40 पीपीएम एल्यूमीनियम और लगभग 50 एनटीयू टर्बिडिटी होती है। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति इकाइयाँ लवण विलयन से गतिज ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करके और उसे परासरण झिल्ली से गुजरने वाले विलवणीकृत पानी में स्थानांतरित करके प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद करती हैं। कच्चे समुद्री जल के पूर्व-उपचार में जमावट-जमाव, गुरुत्वाकर्षण और दबाव निस्पंदन शामिल हैं। फ़िल्टर किए गए पानी को फिर संयंत्र में पंप किया जाता है जहां इसे आरओ ट्रेनों से गुजरने से पहले विभिन्न प्रारंभिक उपचारों से गुजरना पड़ता है। इसके बाद पानी को उच्च दबाव पर आरओ झिल्ली के माध्यम से मजबूर किया जाता है। झिल्ली लवणों को बनाए रखती है और विलवणीकृत पानी को अगले चरण, अर्थात् उपचार के बाद की प्रक्रिया में पारित करती है। शोधित पानी को फिर स्वाद दिया जाता है और 20 एमएलडी भूमिगत जल टंकी में संग्रहीत किया जाता है, जहाँ से इसे रेड हिल्स जलाशय में पंप किया जाता है और फिर शहर के ग्रिड में छोड़ दिया जाता है। संयंत्र की आरओ तकनीक 273 एमएलडी समुद्री जल से 100 एमएलडी विलवणीकृत पानी का उत्पादन करती है। घटक इस संयंत्र में 8,600 समुद्री जल रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) झिल्ली, 248 दबाव जहाज, 115 दबाव विनिमायक, 5 उच्च दबाव पंप, 16 दबाव फिल्टर जहाज, विद्युत, स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली और 1,600 मिमी व्यास की 1,200 मीटर एचडीपीई पाइपलाइनें हैं। सीएमडब्ल्यूएसएसबी ने मिंजुर से रेड हिल्स तक उपचारित ताजे पानी को ले जाने के लिए 93 करोड़ डॉलर (2 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की लागत से 33 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई। इस परियोजना में समुद्री जल के संग्रह के लिए बुनियादी ढांचा भी शामिल था, जिसमें तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा विलवणीकरण संयंत्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बनाया गया 110 केवी/22 केवी उप-केंद्र भी शामिल था। संयंत्र के निर्माण से पहले, मछुआरों और अन्य समुदायों की आजीविका पर पर्यावरणीय प्रभाव और मत्स्य पालन और कछुओं के घोंसले पर उच्च खारा निर्वहन के प्रभाव पर भी अध्ययन किया गया था। समुद्री जल अंतर्ग्रहण प्रणाली 5 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई का एक प्रबलित कंक्रीट बेलनाकार अंतर्ग्रहण कुआँ तट से लगभग 600 मीटर की गहराई पर 9 मीटर की गहराई पर स्थापित किया गया है। समुद्री जल अंतर्ग्रहण पाइपलाइन तल पर कुएँ में प्रवेश करती है। एच. डी. पी. ई. पाइपलाइन का व्यास 1,600 मिमी है। समुद्र में तैरने और आवश्यक संरेखण के साथ डूबने से पहले इसे तट पर बट फ्यूजन वेल्डिंग मशीनों का उपयोग करके वेल्डिंग किया गया था। पाइपलाइन तट पर एक समुद्री जल अंतर्ग्रहण कुंड में पानी को खाली करती है जहां संयंत्र में पानी पंप करने के लिए अधिकतम 4,000 सह/घंटा तक के परिवर्तनीय निर्वहन के 3 ऊर्ध्वाधर टरबाइन पंपों का उपयोग किया जाता है। औसत अंतर्ग्रहण प्रवाह 9,000 से 10,000 सह/घंटा है, और संयंत्र का औसत उत्पाद जल उत्पादन लगभग 4,000 सह/घंटा है। इस प्रणाली को समुद्री जल सेवन के लिए एक स्व-प्राथमिक चूषण के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संयंत्र में स्टैंड-बाय इनटेक सिस्टम के रूप में 560 मिमी ओडी की 5 अतिरिक्त इनटेक लाइनें भी हैं। इन पाइपलाइनों में एक अलग पंप हाउस है जहां अधिकतम 1,500 सह/घंटा तक के निर्वहन के केंद्रत्यागी पंप लगाए गए हैं। समुद्री कार्य उप-अनुबंध (जिसमें अंतर्ग्रहण पाइपलाइन, अंतर्ग्रहण संरचना और बहिर्वाह पाइपलाइन बिछाना शामिल है) को फ्लोलाइन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया था। लागत चेन्नई मेट्रोवाटर आई. वी. आर. सी. एल. द्वारा प्रचारित एक विशेष प्रयोजन वाहन चेन्नई वाटर डिसेलिनेशन लिमिटेड के साथ थोक जल खरीद समझौते के अनुसार संयंत्र से 48.66 प्रति किलोलीटर पानी के लिए पानी खरीदता है। नेममेली में संयंत्र की तुलना में शुल्क अधिक है क्योंकि संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी को भी पूंजी और संचालन लागत में वृद्धि करनी पड़ती है। 2019 तक, यह संयंत्र उत्तरी चेन्नई में 10 लाख निवासियों की जरूरतों को पूरा करता है। ।