热水瓶水垢太厚,可以把两个鸡蛋壳稍微弄碎装进热水瓶中,再装入半茶缸凉水,堵上瓶塞并用一只手按住,大拇指和其他手指握住瓶口颈部,另一只手托住瓶底,上下左右旋转摇晃。约20秒种,取下瓶塞,倒出蛋壳,再用清水涮洗两遍即可。<br><img><br>也可以在热水瓶中加入浓度适量为1%的小苏打水或使用白醋等,等待溶液在热水瓶中浸泡一段时间,之后使用清水冲洗干净即可。清洗过程中可以将热水瓶左右、上下摇晃,使得瓶中的水垢容易脱落下来。摇晃过程中要注意幅度不要过于剧烈,以免热水瓶的瓶胆与外壳碰撞后发生损坏。如果清洗过程中发现水垢没有松动,可以再使用溶液浸泡一段时间,等待水垢松动后进行清洗。<br>使用热水瓶时要注意,如果发现瓶内有水垢,要及时清洗,以免水垢积累不易清洗。凉水不宜长期放在热水瓶中,以免热水瓶保暖性能下降。
科技创新导报2017 NO.17Science and Technology Innovation Herald工 程 技 术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald 105三相三线有功电能计量装置所计电量大,其接线正确与否倍受电力贸易双方的重视,该文通过测量接入电能表的电压、电流及其相互间的相位、相序及接地点,进而画出六角图即可方便地判断误接线情况。该文主要讨论三相三线电能表错接线情况:假设三相电路对称,电流线和电压线没有相互接错,电压、电流回路没有断路和短路,三相电流没有接入电能表。这样,三相三线电能表的电压端钮共有6种可能的接法,其中,正相序有3种接法:a - b - c , b - c - a , c - a - b ;逆相序有3种接法:a - c - b , c - b - a , b - a - c 。电流端钮有8种可能的接法: a , c ; c , a ; a ,-c ;- a ,- c ;- a , c ;- c ,a ; c ,- a ;- c ,- a 。所以6组线电压和8组电流可组成48种接线方式其中1种是正确的,其余47种都是错误,会引起计量失准。