"插座上的N是零线还是火线?专职电工为你解答。<br><img><br>(图一,插座)<br>请看上图。打开插座面板后,我们可以看到,底座左侧接线端子下面标注了一个字母""N"",右侧接线端子下面标有字母“L”。“N”是英文单词Neutral(中性)的第一个字母,表示中性线的意思,也就是人们常说的零线。<br>有人说,中国人的插座为何要标注英文字母?我想,一是国际惯例,二是与电是美国人先发明的有关吧。<br>通常情况下,电工安装插座,接电源线时,都会“左接零,右接火”,即带“N”的接线端子会接电源的中性线(零线),颜色一般为兰色或黑色;带“L”的接线端子接电源相线(火线),颜色一般为棕色或红色。地线一般用黄绿相间双色线。这是正规的接线方法。<br>但是,有的电工由于马虎或者随意,不按规矩接线,这时就不能保证插座的接线“左零右火”了。也就是说,这种情况下,插座上“N”可能就是电源的火线。“L”可能就是零线。那么具体怎么区分出哪是零线哪是火线呢?<br>最简单的方法是,测电笔检测。正常通电情况下,测电笔检测时,如果是火线,电笔灯泡会发光,若是零线灯就不会发光。<br><img><br>(图二,测电笔)<br><img><br>(图三,测电笔测电的火线与零线)<br>当然,如果有万用表,也可用万用表来检测,也能很容易区分火线和零线的。<br><img><br>(图四,万用表)<br>好了,就说这些吧。水平所限,错漏难免,望大家批评指正。"
浅谈火线、零线、地线在物理教学中的应用 在初中物理试题中经常出现漏电保护器跳闸的问题,这个问题与 火线、零线、地线有关,下面分析一下火线、零线和地线的区别。 关于火线、零线、地线 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线 的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中 性线也叫零线。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通 过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事 故的良好方案。 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根 火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是 零线、黄绿相间的是地线。 也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 是否可以地线和零线接到一起? 这样接是不安全的,所以是不允许的。 零线在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有 一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有 地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那 么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零 线断开的话,那么是很危险的。