产后脱发会使得妈妈们心情烦躁,因为产后也不能经常洗头,因此头发油是一定的,脱发的症状也随着而来,解决产后掉头发严重的问题也是非常重要的,大家可以根据脱发类型来进行治疗,所以大家也不必担心产后掉头发很厉害应该怎么办。 很多女性朋友们在生产完宝宝之后,会出现严重脱发的问题,产后脱发一般是指女性朋友在生产之后头发异常脱落。产后头发比较油,也容易掉发,只要合理清洗,不要用太刺激的洗发精即可。另外产后大量脱发是常见的,女性朋友们也不必太过于担心。但是也不表示大家不需要重视,如果产后掉头发很厉害,还是要主要的。下面要给大家介绍的是关于产后掉头发很厉害怎么办。 事实上,大约有的妇女在生产四个月后会有掉发的现象,这是体内激素重新调整所引起。妊娠期延长了毛囊的休眠期,而产后就加速进入脱发期,这时如果精神上有大压力或是宝宝晚上哭闹不睡,这个问题就更为严重。产后如发现脱发怎么办呢? 阴血亏虚型 治疗以益气养血、生发为主。方药:当归,白芍,熟地,制首乌,阿胶(烊化),天麻,菟丝子,丹参,木瓜,羌活。每日一剂,分三次服用。中成药可用神应养真丹。 脾虚血亏型 治疗以健脾养血生发为主。方药:党参,黄芪,炒白术,云苓,陈皮,桂圆肉,炒枣仁,制首乌,桑葚,当归,炙甘草,大枣。中成药可用归脾丸。 肾虚型 治疗以补肾生发为主。方药:制首乌,菟丝子,补骨脂,枸杞子,云苓,当归,山药,丹参,黑豆。中成药可用七宝美髯丹。 上面就给大家详细的介绍关于产后掉头发很厉害怎么办的问题,不知道大家看完之后有没有什么收获,其实产后脱发严重的问题,大家不能盲目治疗,要根据产后脱发的类型,再找到合适的治疗方法,这样才能治疗才能起到效果,才可以尽早解决脱发的问题。
零火线接反了怎么办?换回来呗——我所理解的“接反了”,指的是单相电(家庭电路中大多使用单相电)的零火线接反了(如果是零火地线,那不叫接反,那叫接错)。 零火线接反,必然会在两方面出现错误——电灯开关控制零线(正确应该控制火线);插孔左火右零(正确应该左零右火)。当然还会出现一些其它问题,我们稍后再说。 这里的接反,又要分从哪里接反——是从入户线开始就把零火线接反了,还是从配电箱出线才开始把零火线接反了?两种情况解决起来都不难,下面我分别来说。 入户线零火线接反 一般是在装修时更换了配电箱,新的配电箱在安装时,工人错把入户线的零线当成火线、火线当成零线。这样一来,除了上述两个问题以外,还会产生以下两种问题: 1.如果配电箱内有1P断路器(包括1P普通空开和1P漏电)的话,则空开的安全性堪忧——1P空开在断开时只能断开火线。如果错把零线当做火线接到了1P空开上,断开开关后虽然电路中已经没有了电流,但是人接触时依然会触电。且所有1P断路器和1P+N断路器,只能为火线提供过载保护和短路保护,如果接错了火线和零线,保护对象就成了零线——零线相对于火线来说,要稍微安全一点。 2.同时配电箱内的零线排就成了“火线排”,始终带有电压。极易造成漏电甚至引发火灾。 如何判断入户线是否接反呢?很简单,测量两个地方——可以用测电笔测量零排,主开关合闸、支路开关全部断开后,如果零排可以点亮电笔,则说明入户线的零火线接反了——前提是配电箱内接线没错。 也可以将主开关闭合、支路开关断开后,测量1P漏电开关或1P+N开关的“N”接线柱,如果电笔可以点亮,则证明入户线的零火线接反了。 这种情况解决起来很简单:先去电表箱(一般在楼道里)把自己家的断路器断开,把配电箱主开关的进线拆掉,调换顺序即可。 负载端零火线接反 我觉得不会有电工可以傻到把所有支路负载端的零火线都接反了吧——一般情况是有的回路内零火线接反了,有的没有;更多的情况,是支路中的个别终端(插座、电灯等)的零火线接反了。 所有支路负载端的零火线都接反了,或个别回路内的零火线接反了,可以这样处理: 如果零火线接反的回路开关是1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器或2P漏电断路器,事情就比较好解决——将所有支路断路器下口的电线都拆掉(除了1P普通空开以外,其它所有断路器的下口都有两根线),交换两根电线的顺序,再接上即可。 如果是1P普通空