在R410A中央空调的安装过程中,其连机管R410A空调铜管的安装需要注意一下几个方面:<br>安装完内机即可安装R410A空调铜管,这是R410A中央空调安装过程中最重要的一个环节。<br>1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。<br>2、在焊接过程中必须在R410A铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部空气排空,避免了焊接时内壁结炭从而在正式运转时压缩机产生故障。<br>3、焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持空调铜管内清洁。<br>4、充氮保压,这是焊接完成后必须对R410A铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。<br>需要特别注意的是:使用R410A制冷剂,需保持管内压力为40公斤,R22制冷剂则需要保持管内压力为20公斤。
家居杂坛认为这个问题的提法不太准确,应该是10平方铜导线380V电压时能承受多少安的电流和多少千瓦的功率的电器,是没有多少千瓦的电流的说法的;下面家居杂坛就以...<br><img><br>交流220伏工作电压的空调,正常工作电流详细列表如下: 1匹空调电流=3‘3安1.5匹空调电流=5安 2匹空调电流=6.8安2.5匹空调电流=8安 3匹空调电流=10安 5匹...<br><img><br>电流(安)=功率(瓦)/440伏; 相线中性电流相同; 380伏单相 1000瓦2.7安培; 电流(安)=功率(瓦)/380伏;国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论...<br><img><br>2.5平方的铜芯线,安全载流量范围为(16-25)A,所能带动的功率为(3.5-5.5)KW。 普通插座建议:2.5铜线,电视,洗衣机,烧水壶,电脑,手机充电器,净水机。 4平方的...<br><img><br>第一个是家庭常用的2.5平方的铜芯电线能够负载多少千瓦的电器呢?在家庭用电的220V的单相交流电路中,2.5平方的铜芯绝缘导线,允许长期的电流是16安到25按之间。把它...<br><img><br>