高层水泵房噪音控制三法 1. 用软木隔振器控制给水系统噪声 ①噪声来源 上海某大楼 205 室位于大楼水泵房上方,该户由于噪声的危害,多次投诉。 我们经过对大楼水泵房给水系统作全面检查,发现底水池给水管道进水时, 由于给水管道与墙体接触部位振动,其振动以波的形式传递到地面上的其它 房间的墙面,而引起的墙面颤动,使该户墙壁有明显振感,从而产生噪声。 通过用声级计测定噪声,205 室室内噪声为 65dB(A)左右,超过住宅噪声卫 生标准。 ②降低噪声方法的实验 我们选用软木作为隔振材料。用软木作隔振器简易方便,也是国内外隔振工 程最常见的材料。关键是隔点的选择,经过反复实验摸索,寻找最佳工况点, 最后在泵房间的管道上选择 4 个隔振点隔振,效果较好。它能把管道到邻近 房间的振动减弱,隔绝了管道的噪声。经过 3 个多月的实验到改进应用,工 程材料费仅用 200 元。 ③结果 用软木隔振后,某大楼 205 室内噪声由治理前 65dB(A),降到 41dB(A), 下降了 37%,噪声降到居民住宅区卫生标准以下,达到了预期的效果。 2.调换阀门灭噪音 业主向管理处反映,2 楼、3 楼噪音不断,影响了正常生活和休息。 2. 噪音的产生由来已久。大厦设计建造时,市政供水阀采用球阀进行水位控制, 噪音便是由水流冲击阀心产生,由此扩散至大厦墙体。对此问题曾请施工队 进行修整改造,但效果不明显。业主的再次反映引起了物业公司领导的重视, 经过工程部师傅的仔细研究,决定在水管上改装电磁阀。改装阀门后,大厦 的噪音问题彻底解决了,大厦楼道内又恢复了往日的安静。 3.加装水泵定时装置杜绝夜噪音 高层住宅地下室水泵启动时水流冲击水管产生的水击声严重干扰了楼内业主 夜间的安宁,业主反响较大,而目前尚未了解到有较为完善的根治措施。针 对这种情况,物业公司在对外调研取经的基础上,为水泵加装了定时起动装 置,即当晚 9 时至次晨 6 时水泵停止向水箱供水,晨 6 时再自动恢复正常供 水。由于晚上 9 时至次日早晨 6 时期间业主用水量一般不大,屋顶水箱内促 贮水基本可以满足正常用水需求。另外,此装置还可根据供水需求情况任意 调节供水间隙,使用较为方便,而且投资较省,施工简便。由于夜间水泵不 再运行,有效地杜绝了夜间噪音的产生,还业主夜间之安宁,业主普遍反映 较好。
逆止阀返水造成废水不停,二种情况可流走的废水不一样,前一种是自来水,后一种是纯净水。水质不一样,水量不一样。前一种比较冲,后一种流量较小,由于逆止阀造成不停废水,可以关闭储水桶球阀,废水水流停止,可以判断。<br>4、电磁阀失灵,不能有效断水 (检查方法:关闭压力桶球阀,如仍有废水,则可断定为电磁阀失灵)<br>5、还有一种情况,关闭进水电磁阀再打开 ,如果机器正常 ,则判定水压过高,造成电磁阀不能灵活关闭,则考虑调节入水总阐以降低水压。<br>6、逆止阀泄压,废水很小,检查方法:关闭进水电磁阀,如仍有废水,则可断定为逆止阀泄压。<br>四。高压泵不启动,无法造水<br>1、检查是否停电,插头是否插上。<br>2、检查低压开关是否失灵,不能接通电源。<br>3、检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误。<br>4、检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位。<br>5、检查电脑盒是否有故障(指微电脑型)。<br>五、水满后,机器反复起跳,频率较快而无法完全停。<br>1、原水压力不足。<br>2、逆止阀泄压请更换。<br>3、高压开关或液位开关失灵。<br>4、系统有泄压现象检查各部件是否漏水。<br>六、压力桶水满,但纯水无法流出<br>1、压力桶气压泄掉。<br>2、后置活性炭堵塞。<br>3、压力桶球阀是否损坏<br>七、净水器不出纯水<br>1、检查纯水机管路,理顺纯水机管路<br>2、检查纯水机电源,接通纯水机 220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变压器输出电压<br>3、检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回<br>4、检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测,打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏<br>5、检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于 0.3MPa 需要更换<br>6、打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏<br>7、检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调<br>8、检查后置活性炭滤芯是否堵塞<br>八、不制水,并“笛--笛--”长鸣报警<br>1、水、电是否正常。<br>2、增加泵转,有无废水,如果有废水,进水系统,排水系统无问题,逆止阀卡死,龙头无纯水流出;膜是否提前报废,或已到使用寿命,过水不畅或不过水;其它地方有无堵塞。<