和丙类放大电路原理类似。你把12V开关电源,换成干电池,或50Hz变压器输出后稳压的电源就不会出现上述现象了。<br><br>三极管漏电一般指集电结反向漏电流,即当集电结加反向电压、发射极加正向电压,而基极没有电流时,从集电极流向发射极的电流.这个电流不受基极电流的控制,影响三极管的截止状态.<br>漏电三极管是什么呢?比如N型管,测量C极对E极电阻值,正常情况下是无穷大,如果有电阻值反应,那就是漏电,阻值越小,漏电就越严重.C极对B极也是如此.漏电的三极管就得更换了.
测量变压器直流泄漏电流时,被试变压器加压部位与测量绝缘电阻完全相同,即非被试绕组均短接后与铁芯同时接地,然后依次对被试绕组施加直流电压,测量被试绕组对铁芯、外壳和非被试绕组间的泄漏电流。试验时候,一般可将电压依次升至试验电压,读取1min时通过被试绕组的直流电流,即为所测得的泄漏电流值。 泄漏电流值的大小,与变压器的绝缘结构、试验温度、测量方法等因素有关。一般在绝缘良好时,利用泄漏电流值换算的绝缘电阻,与使用兆欧表家屏蔽测得的绝缘电阻值接近。互相比较时,可用下式换算到同一温度下进行。<br>对测量结果进行分析判断时,主要是同类型变压器、各绕组相互标胶,在历年试验结果比较,不应有显著变化。当其数值逐年增大时,应引起注意,这往往是绝缘逐渐劣化所致。若数值与历年比较突然增大时,则可能有严重缺陷,应查明原因。