高层水泵房噪音控制三法 1. 用软木隔振器控制给水系统噪声 ①噪声来源 上海某大楼 205 室位于大楼水泵房上方,该户由于噪声的危害,多次投诉。 我们经过对大楼水泵房给水系统作全面检查,发现底水池给水管道进水时, 由于给水管道与墙体接触部位振动,其振动以波的形式传递到地面上的其它 房间的墙面,而引起的墙面颤动,使该户墙壁有明显振感,从而产生噪声。 通过用声级计测定噪声,205 室室内噪声为 65dB(A)左右,超过住宅噪声卫 生标准。 ②降低噪声方法的实验 我们选用软木作为隔振材料。用软木作隔振器简易方便,也是国内外隔振工 程最常见的材料。关键是隔点的选择,经过反复实验摸索,寻找最佳工况点, 最后在泵房间的管道上选择 4 个隔振点隔振,效果较好。它能把管道到邻近 房间的振动减弱,隔绝了管道的噪声。经过 3 个多月的实验到改进应用,工 程材料费仅用 200 元。 ③结果 用软木隔振后,某大楼 205 室内噪声由治理前 65dB(A),降到 41dB(A), 下降了 37%,噪声降到居民住宅区卫生标准以下,达到了预期的效果。 2.调换阀门灭噪音 业主向管理处反映,2 楼、3 楼噪音不断,影响了正常生活和休息。 2. 噪音的产生由来已久。大厦设计建造时,市政供水阀采用球阀进行水位控制, 噪音便是由水流冲击阀心产生,由此扩散至大厦墙体。对此问题曾请施工队 进行修整改造,但效果不明显。业主的再次反映引起了物业公司领导的重视, 经过工程部师傅的仔细研究,决定在水管上改装电磁阀。改装阀门后,大厦 的噪音问题彻底解决了,大厦楼道内又恢复了往日的安静。 3.加装水泵定时装置杜绝夜噪音 高层住宅地下室水泵启动时水流冲击水管产生的水击声严重干扰了楼内业主 夜间的安宁,业主反响较大,而目前尚未了解到有较为完善的根治措施。针 对这种情况,物业公司在对外调研取经的基础上,为水泵加装了定时起动装 置,即当晚 9 时至次晨 6 时水泵停止向水箱供水,晨 6 时再自动恢复正常供 水。由于晚上 9 时至次日早晨 6 时期间业主用水量一般不大,屋顶水箱内促 贮水基本可以满足正常用水需求。另外,此装置还可根据供水需求情况任意 调节供水间隙,使用较为方便,而且投资较省,施工简便。由于夜间水泵不 再运行,有效地杜绝了夜间噪音的产生,还业主夜间之安宁,业主普遍反映 较好。
苏州同济医院是一家以现代康复为特色,集医疗、保健、科研、康复为一体,以专科实力型和逐步蓄积专科人才为重点发展的综合性医院。医院现在占地30亩...<br>药流因费用低廉,颇受意外怀孕的女性青睐。但各家医院使用的药物及术中处理和安全性各不相同。因此费用也各不相同。那么在苏州,做药流的费用是多少呢?<br>苏州药流费用在几百元左右<br>同济妇科医生指出:药流费用大概在几百元左右。正规医院做药流,会有严格的程序,要先做术前检查,确定女性怀孕的情况,如孕囊大小、怀孕时间、是否为宫内孕。符合药流的条件,才可以进行流产。<br>药流前检查费必不可少<br>药流只可以在妊娠49天内进行,且必须结合临床检查结果来开取药流物品。到医院做早孕检查确定怀孕天数,医生会按照检查结果建议是否做药流,推出免费查早孕活动,点击即可预约。<br>药流风险高需选择正规医院做<br>药流虽然可以免去做手术的麻烦,但服药过程中可能会出现流血时间长、出血多等副作用,药效差时还必须清宫。药流必须在有正规抢救条件的医疗机构进行,自己买药堕胎是非常危险的。<br>做药流,严格操作流程<br>1.用药前严格检查:包括询问病史,进行全身体检,如尿妊娠试验、阴道清洁度、滴虫和霉菌、血常规和血型、B超检查等。<br>2.详细交代注意事项:医生详细交待服药方法、药物及可能出现的副作用,患者理解并签字后方可用药。<br>3.流产中时刻监护:如注意血压、脉搏、药物副作用等情况,由专人检查并记录有无胎囊及其排出时间,胎囊大小和出血量。<br>4.安排指定日期复诊:如在家中排出组织,须带给医生察看并定期来复诊。如果阴道出血多于正常月经量,及时到医院治疗。<br>同济妇科医生提醒:<br>药流有严格的时间限制,且有一定的风险,建议大家根据自己的情况也可以选择人流。<br>温馨提醒:通过网络预约,可避免排队等待及遇到熟人的尴尬,保障私密性。人流温馨夜门诊时间为8:00-20:00,不但方便快捷,还可省去医生挂号费!(凭学生证)可免费做B超检查一次。<br>选择同济 放心安全流走意外<br>是经国家严格审批,持有《医疗机构执业许可证》和《母婴保健技术服务执业许可证》的二级综合医院、苏州市医保定点医院,医院引入6A级计划生育手术安全级标准、推行PAC人流术后康复理念,专业开展各种 人流手术,是苏州地区女性值得信赖的医院。<br>Tag