空调的设定温度是指室内达到这个温度后空调压缩机停止运行的设定值,不是指出风口的温度;在空调内机的出风口,只要压缩机在运行,那它的出风温度是一样的。所说的设到20度后会比设在26度时出来的风冷些,那是由于在设到20度后空调一直在运行,室温到26度后还在工作没有停机,这样室内的温度就应该还在下降,这时候您就会感到风好象更冷些;实际上,这个时候在空调室内机的蒸发器的冷冻温度并没有变化。
平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数。三个压力是制冷剂R22在空调管路中轮回在不同位置所对应的压力,因为R22是在气液之间轮回变化的,伴跟着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有显著的影响,一般情况下,环境温度高,压力值变大,环境温度低,压力值变小。<br>平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。<br>制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。<br>制冷学空调制冷设计的工况前提是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。<br>所以空调尺度制冷低压力为0.48MPa。<br>空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半。<br>所以平衡压力为0.96MPa。<br>为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝尺度温差选取15℃,所以在室外35℃前提下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa<br>所以空调高压压力为1.83MPa。<br>制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有“kg/cm2”,这就是我们所说的“公斤压力”。<br>1kg/cm2=0.098 MPa≈0.1 MPa.<br>所以三个压力大小又是“4.8公斤”,“9.6公斤”,“18.3公斤”。<br>因为空调工作环境通常知足不了工况前提,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:<br>低压压力,0.5 MPa或5公斤;<br>高压压力,1.8 MPa或18公斤;<br>平衡压力,1 MPa或10公斤。<br>空调在冬季制热环境,和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,<br>以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。<br>为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发尺度温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。<br>因为室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点。<br>所以制热平衡压力大约为<br>0.7MPa。<br>空调制热时室内为冷凝器,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃,对应的压力1.83 MPa.<br>所以空调制热三个压力大约为:<br>低压压力,0.32 MPa或3.2公斤。<br>高压压力,1.8 MPa或18公斤。<br>平衡压力,0.7 MPa或7公斤。<br>从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,以上压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。