水泵噪声是家庭低频噪声的常见来源,一般水泵房是不建议设置在住宅楼下,即使建在住宅楼下,也不能影响附近居民的正常生活作息。<br>您说的高层住宅水泵噪声一般是指水泵二次加压产生的低频噪声。低频噪声主要通过固体结构传播,一般用隔声板、减振垫是无法阻断这种噪声的传播的。<br>最根本的解决办法是把水泵放在住宅楼外面,就像变压器一样。但既然已经建成,那物业开发商绝大部分是不愿意改动小区内功能区的。因此只能从水泵本身来处理。<br>既然隔声板减振垫对低频噪声没有效果,那就只能使用更为专业的降噪设备。比如复合型减振平台,还有针对水管的减振吊架和支架,把水泵噪声的传播途径给打断。这样才能在不动水泵的前提下治理水泵噪声。
静水压,是利用水箱的重力静水压(水泵未有启动时).一米等于零点零一兆帕,算高位水箱与消火栓的高度差,超过50米酒超过了零点零五兆帕,应采用减压阀或采用减压稳压消火栓(一般用后者),如果超过过多达到一兆帕,应该采用分区供水;水泵启动时,应考虑水泵扬程减去到该消火栓的重力水头损失(高程差),再减去沿程的管路水头损失,再减去管路的局部损失,就得到该消火栓的压力.(因为消火栓竖管多,经我演算建议估算沿程损失为重力损失的十分之一,局部损失为沿程损失的十分之一),室内,多层和高层的规定也有区别:<br>《建筑设计防火规范》第8.4.3条第7项:水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m,高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于2500立方米的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。<br>《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.2条规定:消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100米的高层建筑不应小于10米,建筑高度超过100米的高层建筑不应小于13米。