<img><br>【中华集成灶网】集成灶是许多消费者厨房装修的首选,但是,在安装集成灶时,往往有许多顾虑,不了解安装细节,不仅浪费钱,也浪费力。全方位了解集成灶的安装细节,不做一无所知的小白很重要。在这里,小编要来说说排烟口的尺寸问题。<br><img><br>由于集成灶不同于传统油烟机,利用微空气动力原理,采用下行吸烟方式,所以,集成灶的排烟口位于集成灶机体下部,但是方向也各有不同,分别有左、右、后三方向。不同品牌的集成灶,排烟口尺寸也是不同的,一般集成灶的排烟口直径在180mm左右。例如美大集成灶和森歌集成灶的排烟口直径都是180mm。当然,想要了解具体排烟口尺寸,还需具体了解安装的集成灶品牌。<br>集成灶的排烟口,不仅要考虑大小尺寸问题,还要考虑与共用烟道的衔接问题。我国排气道产品排气道大多为上进气结构,而且进气口周边附加有变频、可调、变压等技术的缓冲与止回结构。如在烟道底部另行开凿适合于集成灶的进气口,则会产生排烟受限、与下一楼层烟机产生气流冲突(亦即相互冲突)、烟气倒灌等问题。<br>所以,如想购买集成灶,最好提前查清排气道、特别是接口部位的结构,解决好烟气冲突问题后再行见习。<br><h3>最新项目咨询</h3><br>有什么最新政策,我想加盟这个品牌。
单排桩成桩偏差不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。 标准来源:JGJ-94-2008建筑桩基技术规程。<br>扩展资料: 灌注桩的质量预防 (1)事故特征 经检查成桩混凝土强度低于设计要求,有的桩混凝土振捣不密实,有蜂窝、空洞、夹泥、离析等缺陷,影响成桩的质量。 (2)原因分析 1)混凝土用的原材料质量差,如使用小水泥厂生产的水泥, 强度不稳定,砂、石子级配不良,含泥量大于3%;混凝土搅拌不按配合比计量,搅拌不均匀。 2)灌注工艺不当,没有分层灌注、分层振捣密实。 3)灌混凝土的漏斗位置歪斜,灌混凝土时斜落碰撞桩壁使土掉落在混凝土中而夹泥。有的后放钢筋笼,且吊放位置不直,碰落孔壁土层掉在混凝土上造成断层。 (3)处理方法 1)从检测时发现成桩的上部有夹泥和不密实等质量问题时,可挖除桩周上,将该段凿除,用比原设计提高一级混凝土强度,立模补浇到标高。或将缺陷处清除酥松部分,采取扩大断面补强的方法。 2)经检测单桩承载力达不到设计要求时,需会同有关人员研究加固方案。一般采取补桩、扩大承台面积等方法。 (4)预防措施 1)控制混凝土的原材料质量。进场水泥要核查出厂合格证, 检验水泥的稳定性和强度,如储存期超过3个月或受潮结块的水泥,须复试后按复试标号应用。选用洁净的中粗砂,选用级配良好且含泥量不大于2%的石子。 2)搅拌混凝土配合比应按要求的强度等级、施工的坍落度、原材料由试验室从多组试配比中选取质优、价格低、利于施工的最佳配合比。正确计量,每盘混凝土的材料重量偏差不宜超过下列规定:水泥、外掺混合料;2%;粗、细骨料:3%;水及外加剂溶液:2%。 3)搅拌混凝土时,应优先选用强制式搅拌机;掺外加剂时搅拌时间应适当延长。 4)灌注混凝土时,每次浇注高度不得大于1.5m。应随浇随振动,确保振捣密实。 5)灌混凝土的漏斗必须放正,确保混凝土垂直下落。钢筋 笼安放必须吊直轻放,防止碰撞孔壁。 参考资料来源:住建部--建筑桩基技术规范 参考资料来源:百度百科--灌注桩