办公室的桌子上经常放着回形针,小小的回行针作用还很多。平时加个文件都离不开回行针。衣服上的扣子掉了可以用回形针别起来相当于又补了一颗扣子。<br>回形针可以把它伸直用来疏通水管的下水道。<br>把一个个回形针穿起来把它挂在门头上可以当门帘。<br>把回形针握成鱼钩状,用磨刀石把回形针的一端磨尖,这样鱼钩就做好了。节省了买鱼钩的钱。<br>家里的零食没有吃完可以用回形针封袋子口。<br>包包上的拉链头坏了可以用回形针当拉链头。包包上的两个拉链用回形针固定一起就形成了一个拉链锁。<br>衣服袖子太长,把衣服袖子卷起来,用回形针固定起来很方便。<br>把回形针的一端握直,可以用来取手机卡。<br>小小的回形针还有很多妙用,启用你的脑洞大开吧。
通风工程工程量计算规则 一、通风管道工程量计算规则 1、风管工程量计算,不分材质均以施工图示风管中心线长度为准,&#9; 按风管不同断面形状(圆、 方、矩)的展开面积计算,以平方米计量。 、圆形风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,咬口重叠 所占面积,咬口重叠部分也不增加。 风管长度计算,一律以施工图所示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地 方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。&#9; 风管长度不包括部件所 占长度,其部件长度值见下表: 名称 长度(单位:mm) 蝶阀 150 止回阀 300 密闭式对开多叶调节阀 210 圆形风管防火阀 D+240 矩形风管防火阀 B+240 注:D为风管外径,B为方风管外边高。 、风管制作与安装定额包括:弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊 架、托架、支架的制作与安装。未计价材料计算了钣材料,而法兰和支架、吊架、托架按定 额规定计算其价值后,还要计算其材料数量, 并按规格、品种列入材料汇总表中。 风管制 作与安装定额不包括:过跨风管的落地支架制作安装。落地支架以“千克”计量&#9; ,使用第九 篇《通风空调工程》定额第七章设备支架子目。 、净化通风管道及部件制作与安装,工程量计算方法与一般通风管道相同,用相应定额。 但是零部件安装要计算净化费, 按相应部件子目安装基价的 35%作为净化费, 其中人工费占 40%。 对净化管道与建筑物缝隙之间所作的精华密封处理,按实计算费用。 、塑料风管、管件制作需要热煨,其木制胎具时,按一等枋材计价摊销。当风管工程量在 30 平方米以上时,摊销 0.06M3/10M2 ; 30 平方米以下的按 0.09 M3/10M2 。 、当风管、管件、部件、非标准设备发生场外运输时,在场外生产的施工组织设计方案必 须经过审批,其运输费按下方法计算: 运费=车次数X车核定吨位X吨千米单价X里程&#9; 车 次数=加工件总质量/车次核定吨位X装载系数 装载系数:非标准设备及通风部件为:0.7; 通风管及关件为0&#9; ? 5。不足一车按一车计算。 、通风管制作安装,按材质、风管形状、直径大小和钣料厚度而不论制作方法(咬口、焊 接口),分别套用定额。 、薄钢钣风管中的钣材,实际要求不同时要换算,人工、机械不变。 、风管制作安装定额中发兰垫料是按各种材料品种综合考虑的,不得换算。 、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,&#9; 圆形管按断面平均直径,矩形管按断面平均 周长套用相应规定子目,其人工乘以系数&#9; 2.5。 空气幕送风管制作安装,按矩形风管断面 平均