关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施 一 正常运行中加强对给水泵检查维护工作, 使备用给水泵处于良好的备用状态. (备用泵联锁投入, 辅助油泵运行, 油压, 油温正常冷却水投入) 二 运行中给水泵跳闸(一台运行, 一台备用) 2. 1 运行中给水泵跳闸备用泵联动后, 迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度, 提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近, 同时锅炉快速减弱燃烧(减煤, 投油, 调整负压, 一次风压) , 密切监视汽包水位的变化, 机侧根据压力减负荷. 如发现水位急剧下降, 调整无效, 锅炉应立即手动 MFT, 同时汽机打闸. 2. 2 运行中给水泵跳闸备用泵没有联动, 立即手动强合一次备用泵,强合成功按 2. 1 条执行; 若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象, 可强合一次跳闸泵, 强合成功按 2. 1 条执行, 强合不成功锅炉应立即手动 MFT, 同时汽机打闸. 三 运行中给水泵跳闸(一台运行, 另一台检修) 1 运行中给水泵跳闸, 给水泵跳闸强无明显异常现象, 可强合一次跳闸泵, 强合成功按 2. 1 条执行, 强合不成功锅炉应立即手动 MFT, 同时汽机打闸. 四 汽包水位低锅炉 MFT 后的操作 1. 锅炉 MFT 停炉后的操作按锅炉运行规程执行. 汽包水位计不见水时严禁锅炉上水. 2. 启动润滑油泵, 顶轴油泵, 汽机立即打闸. 3. 电气倒厂用, 解列发电机. 4. 关闭汽机电动主汽门前, 后疏水, 高, 低旁前疏水, 关闭锅炉所有排污及疏水门. 5. 汽机打闸后, 检查抽汽逆止门, 高低旁处于关闭状态, 真空维持在-30Kpa 左右, 注意胀差, 缸温的变化随时调整. 6. 停止引, 送风机的运行, 关闭烟道烟气挡板. 7. 中辅联箱供汽切为邻机供给, 热网首站切邻机. 8. 停炉后密切监视汽包壁温差的变化. 9. 给水泵故障消除后, 待汽包上下壁温差与给水温度相适应时, 汇报有关生产领导决定锅炉是否上水. 10. 事故处理过程中严禁解除” 汽包水位” 保护. 11. 其他操作按照各专业运行规程规定进行.
1、选中单元格。从“表格”菜单中选择“表格属性”命令,随后出现“表格属性”对话框;<br>2、在“表格”选项卡中,单击“选项”按钮,随后弹出“表格选项”对话框,将“自动重调尺寸以适应内容”复选框前面的√去掉,以固定表格尺寸。 <br>3、在“单元格”选项卡中,单击“选项”按钮,弹出“单元格选项”对话框,在“适应文字”复选框前面打上一个√。 为了让单元格容下尽量多的文字还可以把单元格边距全都设为0。设置完成后,单击“确定”按钮退出“表格属性”对话框。<br>4、然后在该单元格内输入文字时,Word会自动调整字符间距以适应单元格大小。