漏电断路器,不同品牌,不同型号,不同参数,价格也不一样。家用的漏电断路器一般大约在50元左右。在选断路器时,先确定断路器的品牌、型号、参数,你可以参考网上的报价。我家用的施耐德电气断路器,价格贵点,质量确实很好的,用着比较放心,不会担心安全问题。
在低压电网中,当人身发生单相触电或家用电器设备对地漏电、能够在规定时间内自动完成切断电源的装置,称为漏电保护器,漏电保护器是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。教你选择家用漏电保护器<br>1、请你一定要选用符合国家技术标准的产品<br>对于家用方面,主要产品是单相220V二级63A以下的规格,其额定漏电动作电流为30 mA及以下的电子式(或电磁式)纯漏电或兼有过电压、过载、短路保护等附加功能的漏电保护器。一般家用的漏电保护器应选漏电动作电流为30 mA及以下的快速动作漏电保护器,在购买时应注意漏电保护器上有CCC认证标志并经保险公司承保。<br>2、你所选产品的技术性能指标应适合家族生活用电的需要,单相漏电保护器产品的技术性能指标,对用户选用来说,主要应了解如下几项:<br>(1)额定电流、频率;漏电保护器的额定电压有交流220V和交流380V两种,家庭生活用电是单相,故应选用额定电压为交流220V/50Hz产品。<br>(2)整定电流及时间:漏电保护可用作防止直接触电或间接触电事故的发生。在接地故障中所采用的漏电保护都是用作间接触电保护的,即防止人体维颤动的界限值为30mA.s,因此选择漏电保护时,不仅要注意漏电保护器的动作电流,也要注意动作电流时间值小于3030mA.s。<br>(3)极数:漏电保护器有2极、3极、4极三种,家庭生活用电应选2极的漏电保护器。<br>(4)额定漏电动作电流:额定漏电动作电流是指在制造厂规定的条件下,保证漏电保护器必须动作的漏电电流值。<br>3、应考虑选用单相漏电保护器的各种保护法功能<br>目前商场上适合家庭生活用电的单相漏电保护器,从保护功能来说,大致有漏电保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品,漏电保护专用产品不带过电流脱扣机构,一般多为额定电流小的产品。<br>4、要注意选购合格产品<br>目前漏电保护器存在的主要问题就是以次充好、以假充真、假冒名牌产品,未通过认证的使用认证标志等,例如,在采用零部件和材料以次充好,零序电流互感器铁心原本使用坡莫合金,在生产时却采用电工纯铁等,但是作为普通消费者,在缺乏专业知识和必要检测手段情况下,是很难判别假冒的。建议广大消费者在购买漏电保护器