<br>电动机安装型式:<br>电动机安装型式通常用代号表示。代号采用国际安装的缩写字母IM表示,在IM 的第一个字母表示安装类型代号,B表示卧式安装,V表示立式安装;第二位数字表示特征代号,用阿拉伯数字表示。 　　例如IMB5型表示机座无底座,端盖上有大凸缘,轴伸在凸缘端。 　　安装型式有B3、BB3、B5、B35、BB5、BB35、V1、V5、V6等。
<br>1 摇表电压的选择500伏电压的电动机,选用500伏兆欧表测量;500~1000伏电压的电动机,用1000伏兆欧表测量;1000伏电压的电动机,用2500伏兆欧表测量。<br>2 摇表的检查开路试验在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。短路试验将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。<br>3 电动机的检查——停电、放电测试前,必须将电动机接地放电。决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。<br>4 接线,读数,判断将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。先测量电动机三相绕组之间的电阻值,将L端和E端分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表1分钟后,读取表针稳定的指示值。再测量电动机每相绕组与机壳的电阻值,注意E端接到机壳或附近接地点上。低压电动机的电阻值应不小于0.5兆欧;高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧。<br>