<img><br>相信懂一点电工知识的朋友都明白,4平方的线当2.5平方用对家里的插座和电器基本上是没有什么影响的,唯一影响的就是浪费资源和钱。因为在选择家用电线时,在电工圈内早已有了标准,那么到底家用电线用多少平方的...<br><img><br>相信懂一点电工知识的朋友都明白,4平方的线当2.5平方用对家里的插座和电器基本上是没有什么影响的,唯一影响的就是浪费资源和钱。因为在选择家用电线时,在电工圈内早已有了标准,那么到底家用电线用多少平方的合适呢,下面小轻就为大家介绍一下相关内容,供大家参考。<br><img><br>1、插座的线,不穿管埋墙的话,可以这样计算<br>10平方以下的,每平方可以承载的最大电流是6A;2.5平方的可以承载15A电流;4平方可以承载24A电流。按照家用交流电220V电压计算,2.5平方的线可以最大接3.3千瓦的家用电器,4平方的线可以接5.28千瓦。当然穿管埋墙后,电线散热受影响,承载力会降低。一般而言,只要不是接入大功率电器(如空调、电热水器等)的插座,就用2.5平方的线就够了。用电器功率不到这么大,就不会有很大的电流。<br><img><br>2、不同用电器采用不同大小的电线<br>①照明插座<br>照明电线用1.5平方最好,因为家里的筒灯、射灯等串联起来的灯具,一般都不会逾越500w,大型的水晶吊灯瓦数也不会逾越1000w,用1.5平方国标铜线足够。<br>②大功率电器专用插座<br>比如空调和热水器插座使用4平方电线,但是不少朋友为了安全着想,会使用6平方线。虽然这样做的确是安全了,但人工的施工难度变得更大,插座底盒占用的面积也会变大,接线变成一件很麻烦的事,小轻建议如果没有特别需求,空调还是使用4平方电线。那么什么时候采用6平方的线呢,用电器功率达到6000w以上就必须采用6平方的线。<br><img><br>③厨房插座<br>使用4平方的电线,因为厨房的电器较多,例如油烟机、电饭煲、微波炉、豆浆机、开水壶等。有些业主家厨房是一条4平方线走顶,然后安排插座在下面,用2.5平方线接火。所有插座都是从4平方线单独接出来的,这样做法也是可取的。<br>3、温馨提示<br>家庭电路改造是装修中最容易出现陷阱的环节,比较典型的就是偷工减料、以次充好。比如工人施工时,本应该根据水电设计图,以横平竖直的原则铺设管线,却采取了“两点之间直线最短”的方式铺设,这就是明显的偷工减料,一旦出现问题对后续的施工影响很大,并且难以检查维修。不过这样的事情还是很少发生的,因为现在一些业主基本都懂一点水电知识,都会去工地看一眼,有问题也能看出来,这里是给大家举个例子,所以建议大家在选择装修公司一定要慎重,最好选择口碑好且正规的装修公司,才能省心省时省力。<br><img>
1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。<br>1平方线:横截面积是1平方毫米的电线<br>如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算<br>那么1平方线=1.13mm左右<br>一、1平方电线可以负荷多少瓦<br>一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。<br>二、1.5平方电线可以负荷多少瓦<br>如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。<br>三、2.5平方电线可以负荷多少瓦<br>2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。<br>四、4平方电线可以负荷多少瓦<br>单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。<br>五、6平方电线可以负荷多少瓦<br>6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般