腹部疼痛间歇性发作,考虑是肠道痉挛。很多病人是进食不洁饮食后导致,比如进食冷饮,或者进食的食物过于生、冷、硬、不容易消化,诱发肠道痉挛。严重的还会出现腹泻,以及恶心、呕吐。轻度肠道感染的病人,也会表现为腹痛,而且间歇性发作,严重的可能表现为发热等症状,必要时可以选择静脉抗炎治疗。单纯的肠道蠕动异常、功能性肠病,或者有习惯性便秘,也会表现为间歇性的腹痛,病人也可以表现为排便异常。必要时可以采用辅助的灌肠方法,能够缓解病人不适的症状。
变频器进线端能不能接在漏电保护器下端是变频器接线的经典问题,也是电力作业人员讨论经久不衰的话题,那么到底变频器能不能接在漏电保护器下面呢?让我们一起来了解一下吧! 在一般情况下,变频器都不会接到漏电保护器下面,而且在实际应用过程中,几乎都不会出现变频器上装接漏电保护器的情况。如果变频器装接了相应的漏电保护器,就会出现变频器一起动,漏电保护器就动作的情况,系统根本无法运行。这是因为漏电保护器的原理是零序电流为零,而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。 不要为您的变频器装接漏电保护器了,只要做好设备接地就可以。如果必须使用漏电保护器的话,那么一定要使用正规,和变频器同一厂家,配套的专用漏电保护器。并且漏电保护器漏电动作值调到试验值以上。