在R410A中央空调的安装过程中,其连机管R410A空调铜管的安装需要注意一下几个方面:<br>安装完内机即可安装R410A空调铜管,这是R410A中央空调安装过程中最重要的一个环节。<br>1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。<br>2、在焊接过程中必须在R410A铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部空气排空,避免了焊接时内壁结炭从而在正式运转时压缩机产生故障。<br>3、焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持空调铜管内清洁。<br>4、充氮保压,这是焊接完成后必须对R410A铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。<br>需要特别注意的是:使用R410A制冷剂,需保持管内压力为40公斤,R22制冷剂则需要保持管内压力为20公斤。
<h3>全部个回答</h3><br><img><br>带一台空调还是轻松的<br>初记装饰 昨天21:42<br><h3>更多问题</h3><br>*16平方毫米铜芯线明线装置的安全载流量是91安倍;可以装接电热、 白炽灯、卤钨内灯容(碘钨灯、溴钨灯)单相220V电器的20.22KW; 如果是二根线穿钢管的安全载流量是71安倍;可以装接电热、 白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)单相220V电器的15.78KW;。如果是三根线穿钢管的安全载流量是64安倍;可<br>*16平方毫米铜芯线明线装置的安全载流量是91安倍;可以装接电热、 白炽灯、卤钨内灯容(碘钨灯、溴钨灯)单相220V电器的20.22KW; 如果是二根线穿钢管的安全载流量是71安倍;可以装接电热、 白炽灯、卤钨灯(碘钨灯、溴钨灯)单相220V电器的15.78KW;。如果是三根线穿钢管的安全载流量是64安倍;可<br>应该是有线路长度限制的几十米的话15KW是可以的长的话要根据实际计算,我没算估计得220*16*4/1000=12.8KW≈13KW<br>4平方大概走电流26A,家用单相功率220*265720瓦,也就是5.7kW。当然这个是纯功率,设备一般还有效率和功率因数,这都要考虑<br>20KW<br>16平方的铜线220V能带17.6千瓦。