和丙类放大电路原理类似。你把12V开关电源,换成干电池,或50Hz变压器输出后稳压的电源就不会出现上述现象了。<br><br>三极管漏电一般指集电结反向漏电流,即当集电结加反向电压、发射极加正向电压,而基极没有电流时,从集电极流向发射极的电流.这个电流不受基极电流的控制,影响三极管的截止状态.<br>漏电三极管是什么呢?比如N型管,测量C极对E极电阻值,正常情况下是无穷大,如果有电阻值反应,那就是漏电,阻值越小,漏电就越严重.C极对B极也是如此.漏电的三极管就得更换了.
1.2 BSS 对基于FTU 的馈线自动化的影响在V2G 运行方式下,会对馈线自动化产生如下影响:1)使得瞬时性故障发展成为永久性故障。故障发生后重合器R1 跳闸,在R1 重合闸之前,BSS仍向故障点提供电流,使得故障点电弧无法熄灭, R1 重合闸失败,即使是瞬时性故障也会发展为永久性故障,降低了供电可靠性。2)当故障点在BSS 上游时可能会导致故障区域判断不正确。虽然BSS 放电时由于充放电机中逆变器的限流要求导致BSS 提供的最大短路电流仅为其额定放电运行时的2 倍,但BSS 容量较大时,也将提供较大的短路电流,可能导致系统判定负荷开关2 也流过短路电流,从而错误地将故障区域判断为负荷开关2 和3 之间。3)当故障点在BSS 下游时重合器R1 检测到的故障电流减小。当故障发生后,R1 检测到的故障电流比BSS 不接入时小,可能会对馈线自动化产生一定的潜在影响。