1、观察颜色<br>火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地线。<br>2、使用漏电断路器<br>在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。<br>3、使用电笔测<br>通电,用电笔测,会亮的全是火线。将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。剩下不亮的全是地线。<br>4、用灯泡测<br>最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两条线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零线和地线,亮的是零线,稍暗的是地线。<br>5、用万用表<br>
黄线。 商品住房照明电气安装,按照国家标准,黄、绿、红色为火线,蓝色线为零线,黑色或者白色线为开关控制线,黄、绿色间隔的双色线为接地。 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。火线对地电压为220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。  扩展资料: 照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。 区分 1、用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。 2、用电笔区分:火线用电笔测试时氖管会发光,而零线则不会。 3、用电压表区分:不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。 注意事项 (接电中): 1、要防止触电及短路。 2、要注意开关控制火线。 3、零线上最好不要接保险丝。 4、灯座的中心部接火线。 5、接地线与零线不要混用。 6、用电器断火线,这样摸用电器不会触电,如果断零线人摸用电器会触电。 参考资料来源:百度百科-火线 (电路中输送电的电源线)