最好最经济的办法就是把壁挂炉系统内的水排出来,用气泵吹。<br>好的燃气壁挂炉都有多重保护装置,对于水、电、气、温度、压力发生不正常变动时,都会出现自我保护式停机,这属正常情况。大家不要急,通常都可以通过重启来解决,如果不能重启,记得第一时间通知售后,切勿自行处理。<br>定期清洗与保养壁挂炉可以提高壁挂炉热交换的效率,降低燃气消耗量。经实验对比,在同等条件下运行过的两台壁挂炉,经过清洗保养后的壁挂炉比没有经过清洗保养的壁挂炉加热速度明显快25%左右,也就是说壁挂炉经过清洗后可以在原有基础上节约25%左右的燃气;若每1~2年对锅炉进行一次清洗保养,还能延长设备3~5年的使用寿命。<br>
故障排除应按先外后内的原则,先检查外部水、电、气和系统,再检查壁挂炉。<br><img><br>一、外部检查<br>1.电检查:三相插座220V,右边为L线,左边为N线,中间为地线。<br>2.气检查:气表电池检查、插卡是否正确检查、气表复位是否正常检查,开燃气灶点火检查。<br>3.水检查:水压力检查、供暖进、回水管位置连接正确与否检查,冷热水管位置连接正确与否检查,系统阀阀门是否打开,排气情况等。<br>4.温控器检查:是否装有温控器或定时温控器,连接线路是否正确。<br>二、内部检查<br>1.电检查:三相电源线220V,连接是否正确。<br>2.气检查:检查燃气阀一次压力是否达到标准(标准天燃气2000Pa,标准液化气2800Pa),烟道连接正确与否。<br>3.水压表压力是否在1.2~1.5bar范围内。<br>三、说明<br>1.检查火线和中线的电压应为220V,检查电源线、插头和保险的完好性,检查连接极性是否正确。<br>2.检查燃气管质量、截止阀的位置,进口燃气压力值与规定值比较。<br>3.检查烟道正确安装、烟道稳固性、无障碍物。<br>4.检查水回路的正确性,确定其水流量分配是否合理。<br>5.当自来水流速太快,应加装一个流速限制器,当自来水压力太低,应加装增压泵。<br>6.确定水龙头干净无堵塞。