目前市场上的防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、 阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。防火封堵材料在建筑施工中的广泛应用能够确保火灾产生的火焰及高温烟气不会向另一个防火分区蔓 延。 不同的建筑物一般采用不同的风度方法。对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。
注意:将地线在恒 力弹簧上反复多卡几次。 在恒力弹簧和铠装层表面包绕两层 J-20 绝缘自粘带。 安装金属屏蔽地线: 将屏蔽地线一端与三相铜屏蔽分别缠绕后再用恒力弹簧将地线固定在铜 屏蔽上。注意:应使恒力弹簧尽量靠近金属屏蔽底部,分两层反复将地线卡牢。使两根地线 中心相隔 180 度。 包苹果头:用填充胶在铠装和金属屏蔽接地部分包苹果头,人苹果头下端 60MM 之间绕包 防水胶带两层,将两根地线分别包绕在第一、二层防水胶带之间。