<table>产品CAS产品规格报价类型发布时间价格报价公司<br>四氯化碳56-23-5纯度:分析纯经销价7500元/吨天津盛通泰化工有限公司<br>四氯化碳56-23-5纯度:分析纯经销价7500元/吨天津盛通泰化工有限公司<br>四氯化碳56-23-5纯度:分析纯经销价6500元/吨天津盛通泰化工有限公司<br>四氯化碳56-23-5纯度:分析纯经销价6500元/吨天津盛通泰化工有限公司<br>四氯化碳56-23-5纯度:分析纯经销价6500元/吨天津盛通泰化工有限公司<br>四氯化碳56-23-5纯度:分析纯经销价6500元/吨天津盛通泰化工有限公司<br>四氯化碳56-23-5纯度:分析纯经销价6500元/吨天津盛通泰化工有限公司<br></table>免责申明
在电缆 本体中, 芯线外表面不可能是标准圆, 芯线对屏蔽层的距离会不相等, 根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电缆绝缘也是不利的。为 尽量使电缆内部电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主 绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。 在主绝缘层外,铜屏蔽层内的外半导体层,同样也是消除铜屏蔽 层不平,防止电场不均匀而设置的。 为尽量使电缆在屏蔽层断口处电场应力分散, 应力管与铜屏蔽层 的接触长度要求不小于 20mm,短了会使应力管的接触面不足,应力 管上的电力线会传导不足(因为应力管长度是一定的) ,长了会使电 场分散区(段)减小,电场分散不足。一般在 20~25mm 左右。 在做中间接头时,必须把主绝缘层也剥去一部分,芯线用铜接管 压接后,用填料包平(圆) 。