关于给水泵运行中跳闸处理的技术措施 一 正常运行中加强对给水泵检查维护工作, 使备用给水泵处于良好的备用状态. (备用泵联锁投入, 辅助油泵运行, 油压, 油温正常冷却水投入) 二 运行中给水泵跳闸(一台运行, 一台备用) 2. 1 运行中给水泵跳闸备用泵联动后, 迅速按要求增加给水泵液偶勺管开度, 提高给水泵转速使之与跳闸泵前的转速想接近, 同时锅炉快速减弱燃烧(减煤, 投油, 调整负压, 一次风压) , 密切监视汽包水位的变化, 机侧根据压力减负荷. 如发现水位急剧下降, 调整无效, 锅炉应立即手动 MFT, 同时汽机打闸. 2. 2 运行中给水泵跳闸备用泵没有联动, 立即手动强合一次备用泵,强合成功按 2. 1 条执行; 若强合不成功且原运行泵跳闸前无明显异常现象, 可强合一次跳闸泵, 强合成功按 2. 1 条执行, 强合不成功锅炉应立即手动 MFT, 同时汽机打闸. 三 运行中给水泵跳闸(一台运行, 另一台检修) 1 运行中给水泵跳闸, 给水泵跳闸强无明显异常现象, 可强合一次跳闸泵, 强合成功按 2. 1 条执行, 强合不成功锅炉应立即手动 MFT, 同时汽机打闸. 四 汽包水位低锅炉 MFT 后的操作 1. 锅炉 MFT 停炉后的操作按锅炉运行规程执行. 汽包水位计不见水时严禁锅炉上水. 2. 启动润滑油泵, 顶轴油泵, 汽机立即打闸. 3. 电气倒厂用, 解列发电机. 4. 关闭汽机电动主汽门前, 后疏水, 高, 低旁前疏水, 关闭锅炉所有排污及疏水门. 5. 汽机打闸后, 检查抽汽逆止门, 高低旁处于关闭状态, 真空维持在-30Kpa 左右, 注意胀差, 缸温的变化随时调整. 6. 停止引, 送风机的运行, 关闭烟道烟气挡板. 7. 中辅联箱供汽切为邻机供给, 热网首站切邻机. 8. 停炉后密切监视汽包壁温差的变化. 9. 给水泵故障消除后, 待汽包上下壁温差与给水温度相适应时, 汇报有关生产领导决定锅炉是否上水. 10. 事故处理过程中严禁解除” 汽包水位” 保护. 11. 其他操作按照各专业运行规程规定进行.
<br><img><br>1、直接解除劳动关系且无需履行通知义务。用人单位出现《劳动合同法》第三十八条最后两款规定情形的,劳动者无需书面通知即可直接解除劳动关系。 第二十六条下列劳动合同无效或者部分无效: (一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的; (二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的; (三)违反法律、行政法规强制性规定的。 对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。 第三十八条用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同: (一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的; (二)未及时足额支付劳动报酬的; (三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的; (四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的; (五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的; (六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。 2、若劳动者解除劳动关系不符合上述内容和程序要件的,即应认定其违法解除劳动关系。劳动者违法解除劳动关系给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。这里的赔偿责任范围应当包括因劳动者擅自离职、提前离职给用人单位造成的直接经济损失和间接经济损失。<br>4,314位律师在线免费咨询律师,3~15分钟获得解答!<br>刑事辩护相关法律咨询<br>答你好,建议固定证据,申请劳动仲裁<br>有1位律师解答<br>答你好,尽快报警处理才是硬道理。<br>有2位律师解答<br>答知错能改,善莫大焉。<br>有2位律师解答<br>答那就没办法了<br>有4位律师解答<br>相关法律知识<br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br>工资拖欠纠纷<br>精选法律知识<br><img><br>据了解,每年年底都是劳动纠纷的高发期,而对于外出务工人员最残忍的是,在外打工辛苦了一年,而被拖欠工资无法开心回家过年。那被欠薪后,该如何通过法律程序详细>><br><img><br>