产后掉头发的原因: 1. 激素 产妇怀孕的时候,雌激素超过了平时的水平,头发处于绝对的最佳状态,生长期毛囊所占比例增多,因此孕期妈妈的头发普遍较好。据统计,妊娠中后期约90%的头发进入生长期,这时的头发显得光洁、浓密,极少头垢、头屑。 2. 易敏感 造成产妇精神紧绷的原因有很多种。比如由于身体的变化,刚生完孩子比较敏感,担心孩子和家庭。家里面其他人对自己稍微不照顾,就容易胡思乱想,造成产妇的神经比较敏感。 头发大把大把的脱落,很多产妇因而感到害怕、焦虑、抑郁,甚至精神崩溃,害怕变成自己秃子,进而导致了精神性脱发,致使脱发更加严重。 3. 营养不均衡 产妇在坐月子期间,会有各种各样的补汤或者菜肴给产妇补身体。进入哺乳期后,女性的身体对营养要求比较高,各种元素的营养都需要补充到。营养不到位会有掉发。 不用着急会慢慢好的,心情要好,不要胡思乱想,要好好休息。洗发水要选择温和无刺激的,用花拾间投其所好洗发水。
零火线接反了怎么办?换回来呗——我所理解的“接反了”,指的是单相电(家庭电路中大多使用单相电)的零火线接反了(如果是零火地线,那不叫接反,那叫接错)。 零火线接反,必然会在两方面出现错误——电灯开关控制零线(正确应该控制火线);插孔左火右零(正确应该左零右火)。当然还会出现一些其它问题,我们稍后再说。 这里的接反,又要分从哪里接反——是从入户线开始就把零火线接反了,还是从配电箱出线才开始把零火线接反了?两种情况解决起来都不难,下面我分别来说。 入户线零火线接反 一般是在装修时更换了配电箱,新的配电箱在安装时,工人错把入户线的零线当成火线、火线当成零线。这样一来,除了上述两个问题以外,还会产生以下两种问题: 1.如果配电箱内有1P断路器(包括1P普通空开和1P漏电)的话,则空开的安全性堪忧——1P空开在断开时只能断开火线。如果错把零线当做火线接到了1P空开上,断开开关后虽然电路中已经没有了电流,但是人接触时依然会触电。且所有1P断路器和1P+N断路器,只能为火线提供过载保护和短路保护,如果接错了火线和零线,保护对象就成了零线——零线相对于火线来说,要稍微安全一点。 2.同时配电箱内的零线排就成了“火线排”,始终带有电压。极易造成漏电甚至引发火灾。 如何判断入户线是否接反呢?很简单,测量两个地方——可以用测电笔测量零排,主开关合闸、支路开关全部断开后,如果零排可以点亮电笔,则说明入户线的零火线接反了——前提是配电箱内接线没错。 也可以将主开关闭合、支路开关断开后,测量1P漏电开关或1P+N开关的“N”接线柱,如果电笔可以点亮,则证明入户线的零火线接反了。 这种情况解决起来很简单:先去电表箱(一般在楼道里)把自己家的断路器断开,把配电箱主开关的进线拆掉,调换顺序即可。 负载端零火线接反 我觉得不会有电工可以傻到把所有支路负载端的零火线都接反了吧——一般情况是有的回路内零火线接反了,有的没有;更多的情况,是支路中的个别终端(插座、电灯等)的零火线接反了。 所有支路负载端的零火线都接反了,或个别回路内的零火线接反了,可以这样处理: 如果零火线接反的回路开关是1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器或2P漏电断路器,事情就比较好解决——将所有支路断路器下口的电线都拆掉(除了1P普通空开以外,其它所有断路器的下口都有两根线),交换两根电线的顺序,再接上即可。 如果是1P普通空