"1、水泵的功率和电流超过空气开关的额定限制。<br>解决方法:建议更换大功率开关。<br>2、水泵密封坏了导致水泵进水,从而使水泵线圈漏电,一般这种可能性最大。<br>解决方法:要把水泵送到维修部门进行热处理,更换密封.<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20200524090656-252867993_png_517_294_202769/0""/><br><br>扩展资料:<br>技术要求<br>"
阀门是否全开是不是节流引起的,你们的泵是离心泵还是柱塞泵,若是柱塞泵请假缓冲装置水泵是否震动或存有异响,声音是否由水泵传过去的是不是发生了气蚀或水锤管道的弯曲半径是否太小,由水力冲击造成的是不是管道管径太大,止回阀不能全开来回摆动发出的声音请参照以上原因进行分析,或许有帮助