运行几分钟跳闸一般是电机负荷过大过电流,但也不能排除线路或电机绝缘偏低问题。<br><img><br>平时单位也有几台单相或三相的潜水泵用着,就来说说平时遇到这种问题的处理方法吧。第一步打开潜水泵控制箱,观察控制箱内有无短路痕迹或者明显发热的部位,测量电压是否正常、测量电机(带线)阻值是否正常、查看是否有线路松动情况。如果一切正常,可以运行水泵用钳流表测水泵电流大小,确认电机是否过电流还是断路器选型过小,因单相电机电流较大,有些朋友容易按照三相电机电流估算方法给出错误的选型。<br>第一步如排除控制箱问题且测出电流偏大,就需要把潜水泵提出水面进行进一步检查。将泵提出水面后,观察是否有漏油情况,叶轮处是否脱落、是否有杂物。如外观无问题,用水转动叶轮或连接器处,转动是否轻松、有无卡阻情况。从我遇到的水泵跳闸的问题来说,叶轮被异物卡住或锈死的情况较多,个别情况会出现轴承或轴套损坏。<br>机械问题被排除的话,就要用摇表对电机及线路的绝缘进行测量,看是否有绝缘偏低的情况存在。先排除电气还是机械,可以按照自己的习惯来。像这种能运行一段时间再跳闸的问题,大部分是机械方面的问题。
安装或升级系统太麻烦?没有时间?联想专家一对一重装系统服务,通过远程的方式重装系统,让电脑重新恢复活力,速度更快!<br>U盘引导,必须要判断U盘支持的引导类型,可分为以下4种情况:<br>1、仅支持legacy引导;(BIOS需改为legacy引导)<br>2、仅支持UEFI引导;(BIOS需改为UEFI引导)<br>3、支持legacy引导也支持uefi引导;(BIOS需改为legacy或者UEFI模式均可)<br>4、 都不支持;(请重新制作可以被引导的U盘)<br>操作方法:<br>第一步:判断U盘支持的引导方式;<br>第二步:根据U盘支持的启动类型我们更改BIOS引导模式为legacy或UEFI即可。<br>1、如何改BIOS为legacy模式<br>请参考“联想消费台式及一体机预装win8(win8.1、win10)系统改win7系统”。<br>2、如何改BIOS为UEFI模式<br>第三步:我们需要在BIOS中把U盘的启动项添加到默认引导列表中,确保没有被排除掉。<br>1、一开机不停敲击F1,进入BIOS,选择startup选项中的primary boot sequence选项展开,如下图:<br>2、USB HDD的选项在上方时,直接按-/+号可调整顺序,当USB HDD的选项如下图所示,需要先按X键,将其调节到上方后,再按-/+号调整顺序,如下图:<br>3、调整后,按F10保存,机器一般会自动重启,BIOS保存界面如下:<br>4、此时,确保U盘插入电脑,然后在重启开机的过程中连续敲击F12来调出引导菜单,找到您的U盘即可从U盘启动。