文雅点回答是 经常按摩 胸大了是柯尔蒙分泌的 雌性激素促进胸大 腿细了 运动了 爱漂亮了 穿高跟鞋了
电缆桥架安装标准:<br>1、 电缆桥架安装时应做至安装牢固,横平竖直,沿电缆桥架水平走向的支吊架左右偏差应不大于-lOmm,其高低偏差不大于5mm。<br>2. 电缆桥架与工艺管道共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧,当有易燃气体管道时,电缆桥架应设置在危险程度较低的供电一侧。<br>3. 当设计无规定时,电缆桥架层间距离,电缆桥架最上层至沟顶或楼板及最下层至沟底或地面距离不宜小于表3的数值。<br>(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。<br>(2)电缆桥架应在热力管道下方。<br>(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。<br>(4)易燃易爆气体比空气轻时.电缆桥架应在管道下方。<br>4. 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定。或采取相应防护措施。<br>5. 电缆桥架与管道之间最小距离应满足表4要求。<br>6. 电缆桥架在下列情况之一者应加盖板或保护罩。<br>(1)电缆桥架在铁篦子板或类似带孔装置下安装时.最上层电缆桥架应加盖板或保护罩.如果在上层电缆桥架宽度小于下层电缆桥架时.<br>(2)电缆桥架安装在容易受到机械损伤的地方时应加保护罩。<br>7. 电缆桥架穿墙安装时.应根据环境条件采用密封装置。电缆桥架由室内穿墙至室外时.在墙的外侧应采取防雨措施。<br>电缆桥架由室外较高处引到室内时.电缆桥架应先向下倾斜,然后水平引到室内。当电缆桥架采用托盘时,宜在室外水平段改用一段电缆梯架,防止雨水顺电缆托盘流入室内。<br>8. 电缆桥架内电缆的固定应符合相关标准规范的规定。