我国消防规范经过多年的发展,逐步也对防火封堵的概念进行了澄清,新版的GB50016《建筑设计防火规范》,明确将旧标准中防火封堵相关部分所提到的不燃材料描述,更正为防火封堵材料,这表面上几个字的改动,其实是国家防火标准规范的一大进步,具有划时代的意义。希望以上答复令您满意!如仍有疑问,欢迎向企业知道提问。<br>防火封堵材料有哪些<br>防火封堵材料(产品)主要用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口 以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。
配电柜对于我们来说是非常重要要的,是使用电能不可缺少的设备,下面潍坊高压配电柜批发的工作人员给大家介绍一下高压配电柜的送电流程以及注意事项。<br>高压配电柜的停送电一直是人们关注的焦点,由于它的重要性,我们在操作过程中更要注意操作规范,避免操作失误引起的电气设备故障。<br>送电流程:<br>1.接送电通知,到热电办理送电票。<br>2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。<br>3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。<br>检查接地刀所在位置的方法:<br>4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。<br>5.检查断路器所处位置<br>6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。<br>7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。<br>8.通过综保确认断路器已经受电。<br>9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。<br>注意事项:<br>1.配电室值班人员接车间停、送电通知时要到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。<br>2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。<br>3.在进行操作时需要穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。<br>4.进行停、送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。<br><img>