出现阵发性的腹痛,考虑是由于肠痉挛引起来的,一方面是由于受凉引起来的,另一方面是由于情绪过度紧张引起的,无论是什么原因引起的,可用热水袋热敷腹部或者顺时针按摩腹部,来缓解疼痛症状,如果患者症状较重,还可以给予解痉药物治疗,如颠茄片等,具体用法用量要遵医嘱。
变频器进线端能不能接在漏电保护器下端是变频器接线的经典问题,也是电力作业人员讨论经久不衰的话题,那么到底变频器能不能接在漏电保护器下面呢?让我们一起来了解一下吧! 在一般情况下,变频器都不会接到漏电保护器下面,而且在实际应用过程中,几乎都不会出现变频器上装接漏电保护器的情况。如果变频器装接了相应的漏电保护器,就会出现变频器一起动,漏电保护器就动作的情况,系统根本无法运行。这是因为漏电保护器的原理是零序电流为零,而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。 不要为您的变频器装接漏电保护器了,只要做好设备接地就可以。如果必须使用漏电保护器的话,那么一定要使用正规,和变频器同一厂家,配套的专用漏电保护器。并且漏电保护器漏电动作值调到试验值以上。