题目<br><img><br>答案解析<br>查看更多优质解析<br>举报<br>好的三极管CE之间的电阻正反测都是很大的,这肯定不错,因为在没有基极电流注入时,三极管CE极之间是不导通的,电阻大说明漏电流小.<br>但是并不一定三极管CE之间的电阻正反测都是大的三极管就一定是好的,如果一个三极管C极或E极在内部已经烧断损坏了,CE之间的电阻正反测也都是极大的.另外三极管除了漏电流以外还有很多其他指标,其他指标不好三极管也不算是好的.<br>解析看不懂?免费查看同类题视频解析<br>查看解答
1、导致线路压降的首要原因是线路内阻<br>我们把导线内阻和接点电阻通称为线路内阻。导线内阻就是导线本身所固有的电阻,阻值的大小与线路长短成正比、与导线横截面积成反比,并且与导线质量有关。有些厂家生产的导线质量不过关,无形中就增加了阻值。接点电阻是指线路中的导线与接线端子、导线与导线之间连接的接触电阻。当接入设备时,如果接线端子压接不紧,就会增大接点电阻。线头不焊锡、长时间裸露在空气中会产生氧化层,也会造成接点电阻增大。另外在总线中接入感烟探测器、感温探测器、输入模块、控制模块、总线隔离器等各类编址单元,接入设备数量越多,接点电阻就越大。<br>正是由于线路内阻的存在,才引起了电路中工作负载两端的电压下降的问题。根据欧姆定律可知,压降值与线路内阻和工作负载电阻的比值成比例。因此要减小线路压降,就得想办法减小线路内阻和工作负载电阻的比值。<br>2、受控消防设备缺乏保养导致线路压降<br>建筑消防设施在投入使用后,一些受控消防设备由于长期缺乏应有的人工维护保养,从而使得设备灰尘积聚或者腐蚀生锈,以及由于远控钢丝绳干油等原因,受控设备的控制线圈长时间通电却不能动作,就不能及时释放电流造成电压下降而无法正常工作,容易发生此类问题的常见消防设备如板式排烟口、防火阀等等。<br>3、电源总线中联动设备动作电流过大形成线路压降<br>总线制火灾报警控制系统一般有三种总线,回路总线、电源总线、网络总线。回路总线指火灾报警控制器与各编址单元之间的连线;电源总线指火灾报警控制器或电源给控制模块、楼层显示器等提供DC24V的线路;网络线指系统中火灾报警系统中主机、从机、楼层显示器之间的通信总线。相对于电源总线,回路总线和网络总线压降问题比较少。以回路总线为例:由于各个报警设备生产厂对这个问题都很重视,对于回路最大负荷、回路线的长度、线径都提出了明确要求,所以只要满足厂家的布线要求就行了。