肚子出现间歇性疼痛,通常是因为胃部出现问题所引起的,常见的胃部疾病是胃肠道紊乱和胃肠道痉挛,可因药物作用、饮食影响、细菌感染、环境作用有关,出现间歇性疼痛的同时还会有便秘、腹胀等症状,如果症状比较轻,可以服用甲硝唑、阿莫西林胶囊,避免吃辛辣、刺激性的食物,多喝热水,避免熬夜,注意休息以及注意胃部的保暖,根据天气的变化,调整自己的衣服。
变频器进线端能不能接在漏电保护器下端是变频器接线的经典问题,也是电力作业人员讨论经久不衰的话题,那么到底变频器能不能接在漏电保护器下面呢?让我们一起来了解一下吧! 在一般情况下,变频器都不会接到漏电保护器下面,而且在实际应用过程中,几乎都不会出现变频器上装接漏电保护器的情况。如果变频器装接了相应的漏电保护器,就会出现变频器一起动,漏电保护器就动作的情况,系统根本无法运行。这是因为漏电保护器的原理是零序电流为零,而使用变频器时,零序电流不可能为零。 变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。 不要为您的变频器装接漏电保护器了,只要做好设备接地就可以。如果必须使用漏电保护器的话,那么一定要使用正规,和变频器同一厂家,配套的专用漏电保护器。并且漏电保护器漏电动作值调到试验值以上。