目前市场上的防火封堵材料包括:防火封堵板材、泡沫封堵材料、 阻燃模块、防火密封胶、柔性有机堵料、无机堵料及阻火包等。防火封堵材料在建筑施工中的广泛应用能够确保火灾产生的火焰及高温烟气不会向另一个防火分区蔓 延。 不同的建筑物一般采用不同的风度方法。对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。
配电柜对于我们来说是非常重要要的,是使用电能不可缺少的设备,下面潍坊高压配电柜批发的工作人员给大家介绍一下高压配电柜的送电流程以及注意事项。<br>高压配电柜的停送电一直是人们关注的焦点,由于它的重要性,我们在操作过程中更要注意操作规范,避免操作失误引起的电气设备故障。<br>送电流程:<br>1.接送电通知,到热电办理送电票。<br>2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。<br>3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。<br>检查接地刀所在位置的方法:<br>4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。<br>5.检查断路器所处位置<br>6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。<br>7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。<br>8.通过综保确认断路器已经受电。<br>9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。<br>注意事项:<br>1.配电室值班人员接车间停、送电通知时要到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。<br>2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。<br>3.在进行操作时需要穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。<br>4.进行停、送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。<br><img>