运行几分钟跳闸一般是电机负荷过大过电流,但也不能排除线路或电机绝缘偏低问题。<br><img><br>平时单位也有几台单相或三相的潜水泵用着,就来说说平时遇到这种问题的处理方法吧。第一步打开潜水泵控制箱,观察控制箱内有无短路痕迹或者明显发热的部位,测量电压是否正常、测量电机(带线)阻值是否正常、查看是否有线路松动情况。如果一切正常,可以运行水泵用钳流表测水泵电流大小,确认电机是否过电流还是断路器选型过小,因单相电机电流较大,有些朋友容易按照三相电机电流估算方法给出错误的选型。<br>第一步如排除控制箱问题且测出电流偏大,就需要把潜水泵提出水面进行进一步检查。将泵提出水面后,观察是否有漏油情况,叶轮处是否脱落、是否有杂物。如外观无问题,用水转动叶轮或连接器处,转动是否轻松、有无卡阻情况。从我遇到的水泵跳闸的问题来说,叶轮被异物卡住或锈死的情况较多,个别情况会出现轴承或轴套损坏。<br>机械问题被排除的话,就要用摇表对电机及线路的绝缘进行测量,看是否有绝缘偏低的情况存在。先排除电气还是机械,可以按照自己的习惯来。像这种能运行一段时间再跳闸的问题,大部分是机械方面的问题。
这个问题说没用电,其实现在家庭或多或少都有处在待机状态的家用电器,比如电冰箱、洗衣机、饮水机、电热水器等,还有就是电闸跳闸是频繁跳闸,还是偶尔跳一次。针对这些情况简要分析一下:<br>一、如果是频繁跳闸,且不能合闸,可先对开关进行外观检查,是否有烧焦、过热等情况,确认外观无异常后,可断开开关所有出线,试合开关能否合闸,如能正常合闸,先试跳开关的保护是否正常。如果试验也正常,说明开关后段电器或者线路问题,可以拨出每一个插座上连接电器试送,如果能合闸且能正常用电,说明是某个插座上外连的电器问题,逐个地检查一下就好了。<br>二、假如是偶尔跳闸,且能正常合闸,试验保护也正常,那就不用管它,可能是开关误动作了。<br>这个故障应该这样判断:一是漏电开关本身受潮,进水误动作引起。二是线路有漏电故障引起开关跳闸。