我国消防规范经过多年的发展,逐步也对防火封堵的概念进行了澄清,新版的GB50016《建筑设计防火规范》,明确将旧标准中防火封堵相关部分所提到的不燃材料描述,更正为防火封堵材料,这表面上几个字的改动,其实是国家防火标准规范的一大进步,具有划时代的意义。希望以上答复令您满意!如仍有疑问,欢迎向企业知道提问。<br>防火封堵材料有哪些<br>防火封堵材料(产品)主要用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口 以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。
注意:将地线在恒 力弹簧上反复多卡几次。 在恒力弹簧和铠装层表面包绕两层 J-20 绝缘自粘带。 安装金属屏蔽地线: 将屏蔽地线一端与三相铜屏蔽分别缠绕后再用恒力弹簧将地线固定在铜 屏蔽上。注意:应使恒力弹簧尽量靠近金属屏蔽底部,分两层反复将地线卡牢。使两根地线 中心相隔 180 度。 包苹果头:用填充胶在铠装和金属屏蔽接地部分包苹果头,人苹果头下端 60MM 之间绕包 防水胶带两层,将两根地线分别包绕在第一、二层防水胶带之间。