4x185电缆一米出多少铜
<img><br><h2>185电缆一米出多少铜?</h2><br>理论上的重量算法就是截面积乘以芯数乘以铜的密度,单位是克/米<br>即185x1x8.9=1646.5克/米<br>但是实际上会略小于这个值,因为厂家生产电缆的时候在国标允许范围之内截面积会略小于185mm2的<br><h2>长城牌的电缆4X185的一米能出多少铜?</h2><br>4x185的铜芯电缆能带226~262KW的负荷。查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。取I=530A时,负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x530x0.75=262KW。电缆计算条件:1.线芯长期工作温度: 70°;2. 环境温度: 25° ;3. 埋地深度: 1000mm4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W。<br><h2>185电缆一米能出多少铜?</h2><br>导体185截面,铜近似密度8.9,折算重量大致为:1.647kg
铜线电流计算方法:10A以下每平方5A;50A以下每平方4A;100A以下每平方3A;100A以上每平方2A。计算:P=1.732UI*0.8;算得I=45.58A。<br>一般铜线安全计算方法<br>2.5平方毫米铜电源线的安全载流量ー一28A。<br>4平方毫米铜电源线的安全载流量一-35A。<br>6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。<br>10平方毫米铜电源线的安全载流量一一65A。<br>16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。<br>25平方毫米铜电源线的安全载流量ー120A。<br>估算口诀<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满栽流。