3000va的ups供电时间
ups能供电多久_ups电源供电时间计算<br>负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率<br>其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数<br>UPS逆变效率≈0.9<br>电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率<br>电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:<br>放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C<br>放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h<br>放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1<br>b. 计算公式:<br>负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率<br>c. 计算举例:<br>例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。<br>计算:<br>3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9<br>得出:电池放出容量= 24.3(Ah)<br>电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)<br>结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块<br>看过《ups能供电多久_ups电源供电时间计算》的人还看了以下文章
储能电容在电路中维持时间的计算方法钽电容器应用技术 2009-02-02 10:17:25 设电路正常工作时的输入功率为P,储能电容的容量为C,其两端的电压为U1,则电 容储存的能量为 W1=C(U1**2)/2, 其中U1**2 表示U1 的平方 当输入电源掉电后,经过时间t, 电容两端的电压为U2,此时电容剩余的能量为 W2=C(U2**2)/2, 在这一过程中储能电容释放的能量 它应该等于电路维持正常工作所需的能量W=Pt, (即输入功率乘以时间) 所以有 C(U1**2-U2**2)/2=Pt, 由此就可以得到电路维持时间t 所需的最小电容量为 C=2Pt/(U1**2-U2**2). 在实际应用中,U2 是电路能够正常工作的最低输入电压. 举例: 若电路正常工作时的输入电压为28V(U1),输入功率为30W(P),能够正常工作 的最低输入电压为 18V(U2),要求输入电源掉电 50 毫秒(t)时电路仍然能够工作,则 所需储能电容的最小的电容量为 Pt/(U1**2-U2**2)=23050/(28**2-18**2) =3000/(784-324) =6.522mF=6522mF 一个使用在电源电路前端的储能电容器,输入电压是 50V,当短电后,电容器开始为 后续电路提供能量, 在提供能量75W时,必须保持电压不低于18V,请计算需要的电容量。 此电路还需要一个准确的回路电阻。回路电阻大小决定需要的电容器的容量大小。 此电路中各参数性能的换算公式如下; C=R*PT*T/U1-U2 C;需要的电容量R;回路总电阻 PT;回路需要保持的功率 T;回路功率保持时间 U1;输入电压 U2;能够保持一定功率和放电时间的电压