0.75平方铜线带多少瓦
1、计算电流是计算负荷在额定电压下的正常工作电流。它是选择导体、电器、计算电压偏差、功率损耗等的重要依据。2、220V/380V三相平衡负荷的计算电流:I=Pjs/式中 Ue——三相用电设备的额定电压,Ue=0.38(KV)2、220V单相负荷时的计算电流:I=Pjs/Ue*cosφ= Pjs/0.22*cosφ≈4.55 Pjs/ cosφ3、电力变压器低压侧的额定电流:I=S/Ue——变压器低压侧的额定电压,Ue=0.4(KV).参考链接:计算电流_百度百科<br><h3>3, 0.75和1平方线能支持220V多少功率,多少瓦的东西</h3><br><img><br>0.75能支持1485w,1平方毫米铝线1980w,功率按10平方毫米以下的经验公式2.5整9倍、升级减1顺号对即:1*9.1.5*9.2.5*9.4*8.6*7.8.610*5中规定额定电流在 2A—6A 的用电器电源线的面积要大于等于0.75平方毫米,在220V下功率就是1485w。1平方线:根据不同的使用环境和温度,空气中的铜线线路,安全电流为:6-9A/平方毫米最小传输功率P1=IU=6*220=1320kw最大传输功率P2=IU=9*220=1980kw<br><h3>名词解释</h3><br>平方毫米<br>平方毫米(符号为mm²),是面积的公制单位(SI Unit),其定义是边长为1毫米的正方形的面积。其公式为:1mm² = 0.000001㎡ 1平方毫米= 0.000001平方米。
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――18A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――38 A 6平方毫米――47A 10平方毫米――66A 16平方毫米― ― 92A 25平方毫米― ― 120A 35平方毫米― ― 150A 不同线径(1 毫米以下的)铜线载流量表 S=I/J J=I/S I=JS S=截面积,J=电流密度,I=电流 变压器:J=2.5 输电线:J=5 以上,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表2008-04-28 06:22 P.M. 铜线安全载流量计算方法是 : 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量 --28A 。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量 --35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量 --48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量 --91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 1、10P 空调,你是要问他有多大的电流还是放多大的电源线。 2、10P 空调是单项的还是 三项的,是一个机器 10P 还是多个机器 10P。 对于第一个:按照目前空调能效比,一个 10P 空调(三项)的功率约为 8~9KW,其额定电流为 14A 左右,一般推荐使用 10mm2 的电缆 线, 但是使用 6mm2 国标电线一般可以搞定。 至于多台机器,220V 电压,建议采用 10mm2 电源线