10mm2铜线过多大电流
以下是铜导线安全电流:<br>0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.<br>1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.<br>1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A<br>2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A<br>6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A<br>10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A
"16平的铝线载电流是65安,220伏的话,可以带14.3千瓦 ,380伏能够负载24.7千瓦(铝线)。<br>一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<br>导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20210126103636-2005590715_png_600_448_265957/0""/><br><br>扩展资料:<br>电缆载流量功率计算<br>一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数<br>不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。<br>也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)<br>但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。<br><br>参考资料:百度百科-载流量<br>参考资料:百度百科-电缆载流量"