高压电线离住宅多少米为安全区
35~110kV线路通过居民区不32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333431376665小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;<br>154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;<br>330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
交叉、穿跨越管线交叉Ⅰ、Ⅱ类管道直接与城镇雨(污)水管涵、热力、电力、通信管涵交叉且没有采取保护措施的。与市政及民用管道交叉净距小于0.3m且未设置坚固绝缘隔离物。或者与非金属管道最小净距小于0.05m的。与线缆交叉净距小于0.5m。<br>与输送腐蚀性介质管道交叉或者穿越有工业废水和腐蚀性的土壤。<br>公路铁路建设年限30年以上的油气管道,且无法检测,难以维修的。建设年限20年以上30年以下的油气管道,且无法检测,难以维修的。建设年限10年以上20年以下的油气管道,且无法检测,难以维修的。<br>直接穿越时,管道顶部与铁路距离小于1.6m,与公路路面小于1.2m。或者有套管穿越铁路,套管顶部最小覆盖层自铁路路肩以下小于1.7m,距自然地面或边沟以下小于1.0m。距公路和铁路的路边低洼处管线埋深小于0.9m。<br>阴极保护失效的。穿越铁路或二级以上公路时,未采用在套管或涵洞内敷设的。受交直流干扰,且没有采取排流措施的,或采取措施后仍没有达标的。<br>河流、水源地等建设年限30年以上的油气管道,且无法检测,难以维修的。建设年限20年以上30年以下的油气管道,且无