办公楼用铜丝线好还是用铜芯线好
<br>两者相比传导性“多股细铜丝线”优于“单铜芯线”,因电流通过导线时,电流的“集肤效应”,同等条件下,多股细电线(电缆软线)更不易发热。产生集肤效应的原因如下:当电流通过导线时,导线周围磁力线的分布呈同心圆状,不仅导线外部有础场存在,而且导线内部也有磁场<br><h3>房屋用电用铜丝线好还是用铜条钱好</h3><br>首先要知道你家用电负荷时多时千瓦。你大概估计一下。然后再算用电线的时候你要注意用铜芯线,和铜丝线,一般家用是单芯铜丝线,做三股。一个平方的最大能承受4-8个千瓦。一般我们取最小值,不过也分国标和非标。一般是国标。也就是说你是20个千瓦的家用负荷,最好选择5平方的单芯铜芯线。
"现在日常生活、工业生产都离不开电,电线向""血管""一样遍布各个用电领域。电线电缆的品种繁多,用途极为广泛。常用的电线有B系列橡皮塑料电线及R系列橡皮塑料电线,而说的恰好是B系列橡皮塑料电线。 在家装方面B系列橡皮塑料电线用的较多,常用家装B系列橡皮塑料铜芯电线型号有BV、BVV、BVR、BX等型号。 BV是铜芯聚氯乙烯绝缘电线,通常用于室内及电气装备内部,可以明敷和暗敷,敷设时温度条件要求是不低于-15℃的环境。BVV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线,常敷设在潮湿的室内和机械设备防护要求高的场合,明敷暗敷都行,还可以直接埋于地下。敷设时温度要求与BV电线的要求一样。BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软线,常在柔和场所使用,敷设时温度也是不低于-15℃。BX是铜芯橡皮绝缘电线,可以明暗敷设。 电线的颜色;假如是三相电源,电线的颜色通常为红黄绿,假如是单相电,电线的颜色是三相电源电线的颜色其中一种即可。假如是中性线,电线的颜色一般情况下采用的是浅蓝色,假如是地线的话,电线的颜色一般采用的是黄绿相间的颜色。 根据题目提供的两个型号,那涉及到防火电线电缆燃烧特性方面的知识。阻燃有单根和成束之分,燃烧特性型号有Z,阻燃(单根)、成束阻燃有Z(A、B、C、D),阻燃A、B、C、D四类。当电线用阻燃制品能通过单根垂直燃烧实验时就要给予型号,ZR是作为型号只盛行一时,后面采用Z这个型号了,也就是代表单根阻燃。 成束阻燃根据上述可知有四类,其中ZC代表的是成束阻燃C类,供火时间20min和烧焦高度小于2.5m。因此题目说的ZC-BVR电线和ZR-BVR电线有什么区别?前面说的是电线的成束阻燃,属于阻燃C类,供火时间20min和烧焦高度小于2.5m,而ZR说的电线的单根阻燃。 ZR线材一般阻燃性能过单根垂直燃烧试验就可以了,不考核电缆成束燃烧性能。ZC线材指电缆的阻燃性能符合成束燃烧C类试验要求,ZC阻燃要求比ZR要求高。ZC的等级比ZR更高,所以说ZC线比ZR线材要好上一点。而BVR的含义是铜芯聚氯乙烯软线(绝缘导线)。"