瓷砖地面平整度验收标准
地砖的平整度要求是平整度偏差小于±0,平整度偏差不超过2mm.2%且最大值不超过2mm.2mm至\ufe621地砖的平整度验收吸水率、长宽误差、直角度、表面平整度、耐磨性 吸水率 检验方式:gb/t3810.3 标准:10-20% 瓷砖的吸水率是指产品的开口气孔吸满水后,稀如水的重量占产品重量的百分比,它能直接说明产品的密度<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>地砖的平整度要求是平整度偏差小于±0,平整度偏差不超过2mm.2%且最大值不超过2mm.2mm至\ufe621地砖的平整度验收<br>雯雯闯天涯 昨天6:58<br><img><br>吸水率、长宽误差、直角度、表面平整度、耐磨性 吸水率 检验方式:gb/t3810.3 标准:10-20% 瓷砖的吸水率是指产品的开口气孔吸满水后,稀如水的重量占产品重量的百分比,它能直接说明产品的密度和影响产品的耐脏度<br>cindydaniel 昨天22:42<br><img><br>瓷砖产品由于系高温烧成,变形是不可能完全避免的。即使是优等品也有变形。标准对变形(边弯曲度)的规定为:瓷质抛光砖±0.2%(最大偏差≤2.0mm)其它瓷质砖为±0.5%彩釉砖为±0.5%釉面砖为+0.5%-0.3%。<br>吃吃喝喝小蚊子 昨天11:28<br><img><br>依据正负百分之零点五的标准来看,也就是说一米乘一米的规格平整度只有0.5毫米误差!超过标准就视为不合格!因精度要求较高,所以这就是大多数厂家不敢将瓷砖规格生产的过大的主要原因之一。。。<br>一只自由鱼儿 昨天6:10<br><img><br>如迫切需要我找做施工单位问问#<br>DPWX遁遁 昨天10:21<br><h3>更多问题</h3><br>
监理单位抽检 20%。 检验方法:观察检查。 5.2.5 金属机柜(架)、走线架、槽道各段之间应保持连接良好,接地可靠。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位抽检 20%。 检验方法:观察检查。 一般项目 5.2.6 设备排列整齐,漆饰完好,铭牌、标记清楚准确,并符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查, 检验方法:观察检查。 5.2.7 机柜(架)应垂直,倾斜度偏差应小于机柜(架)高度的 1‰;当相邻机柜(架)相互 靠拢时,其间隙不应大于 3mm;相邻机柜(架)正立面应平齐。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 5.2.8 光电缆走线架位置偏差不应大于 50 mm;水平度偏差不应大于 2‰;垂直偏差不应 大于 3mm。走线架应固定牢固。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 5.2.9 光电缆槽道位置偏差不得超过 50 mm;槽道边帮偏差不应大于 3mm;相邻两列槽道 水平偏差不应大于 3 mm,槽道盖板、侧板和底板应完整,安装应牢固。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察、尺量检查。 5.2.10 网管中心设备应布局合理,便于操作、观察及维护。 检验数量:施工单位全部检查。