0.75平方铜线带多少瓦
<h3>1, 0.75平方铜线带多少瓦</h3><br><img><br>1、根据Q=UI,也就是功率=电压乘以电流,计算就出来了,如果供电是单相供电的话,0.75平方的电线最高能承担的负荷是0.6375kw,这个是考虑线路长度80m以内的。2、使用电压和敷设方式的不同所能负担的功率也就不同,按照电气简易概算法(根据敷设方式不同、电压不同,能通过的电流也不相同。3、如果供电是三相供电的话,能带的最大负荷是3.7kw左右。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.<br>______一般铜线安全计算方法是:<br>2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.<br>4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .<br>6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .<br>10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.<br>16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .<br>25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.<br>如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.<br>如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全.<br>如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取.<br>导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:<br>十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.<br>给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.