3000va的ups供电时间
ups能供电多久_ups电源供电时间计算<br>负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率<br>其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数<br>UPS逆变效率≈0.9<br>电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率<br>电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:<br>放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C<br>放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h<br>放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1<br>b. 计算公式:<br>负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率<br>c. 计算举例:<br>例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。<br>计算:<br>3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9<br>得出:电池放出容量= 24.3(Ah)<br>电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)<br>结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块<br>看过《ups能供电多久_ups电源供电时间计算》的人还看了以下文章
导读寒冷大雪来临,北方进入数九寒天,迎来一年中最冷的时候。然而偏偏在这个阶段,一些顽固性的头痛又会找上门来。全国名医师、主任医师提醒,此时常见的顽固性头痛一般有三种原因,值得人们警惕。...<br>固性头痛一般有三种原因<br>第一种:是高血压患者经常出现的阳亢头痛。这类患者在头痛的同时,还可能有口苦、口干、心烦、易怒。更令人难以接受的是,有些患者即便血压基本正常,头痛却依然存在。究其原因,和冬季干燥寒冷的气候有一定关系。这时候患者要平肝潜阳,准备菊花、桑叶、夏枯草、决明子、川芎、牛膝各4克煮水喝就可以。<br>第二种:顽固性头痛多见于女性。中医认为,血遇寒则凝。当天气特备寒冷的时候,会加重气血淤滞,导致血淤头痛。这种头痛多是“一跳一跳”的,常年如此,到冬天加剧。此时可以用白芍30克、川芎30克、当归10克、葛根10克、白芷10克来煮水喝。这是治疗“血淤头痛”的经验方。<br>第三种:有一些常年在户外工作的人,以及老年人和产后女性,在天冷之后特别容易头痛,而且见不得风,有风就头痛加剧,则要考虑是不是寒湿头痛。这种人可以用吴茱萸、茯苓、干姜、川芎、羌活各4克来煮水喝。