6平方3芯电缆能带多少瓦
十平方以下一般是平方乘五估算电流。220V电压下,做多可以承受220x4x8=7040W,即7千瓦左右。如果对你有帮助,就请采纳我,谢谢你的支持!实际不止5KW<br>220V电压下是8.8千瓦,380V电压下是15.2千瓦。6平方毫米铜电源线的最大载流量为50A,安全载流量是50*0.840A<br>220V电压下是8.8千瓦,380V电压下是15.2千瓦。6平方毫米铜电源线的最大载流量为50A,安全载流量是50*0.840A<br>什么性质的负载,是否平衡?电压等级多高?变压器容量怎么样?电缆还是架空线,传输距离有多远?你就这么一问,真不好回答呀。<br><h3>三项电6平方电线能承受多少千瓦</h3><br>不考虑长距离压降,温度,敷设等方式,铜线一般就按40A估算,铝的25A-30A一般电流是42安左右,220v是1万瓦,380V是2.2万瓦。
小的电机一般取6,大的电机考虑的趋肤效应,要选的偏小一些,越大选的越小哟!超过100A只能选2点几啦!15千瓦电流大约30A,1平方带5A,用6平方的<br>够用 没问题先来计算一下90KW的电流:电机功率因数设0.8,计算电流为170A;可以使用线径50平方毫米的多股铜芯线。空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降<br>使用2.5-4平方毫米的铜线即可。正常情况下使用4平的就可以啦。4x4平方电缆。<br>三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,100KW的电流Ie100KW/(根3x380Vx0.85)179A对照生产厂给出专的“电缆属载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35<br>三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,100KW的电流Ie100KW/(根3x380Vx0.85)179A对照生产厂给出专的“电缆属载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35<br>1100KW电流约为2200A,铝线刚好是1100平方。<br>1100KW电流约为2200A,铝线刚好是1100平方。<br>三相四线380V电压32平方电线能够带47.552千瓦。计算方法如下:根据安全载流量,可以查出35平方毫米电缆的安全载流量是95安培<br><h3>200千瓦三相四线用多大电线</h3><br>楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆。用35方线即可,再大一号就50方了用35平方铜线