200mfd是多大的电容
<table>回复时间:2009-6-1 17:48:09<br>1F=1000mF=1000000uF=1000000000nF=1000000000000uuF<br>-----------------------------------------------------------------------------------------<br>1F=1000mF=1000000uF=1000000000nF=1000000000000uuF = 1000000000000PF<br>电容上写2200MFD450VDC是什么意思啊?<br>优质解答<br>耐电压:450VDC(450伏直流).容量:2200MF(毫法).<br>电容单位换算.<br>1F=1000mF<br>1mF=1000μF<br>1μF=1000 nF<br>1nF=1000 pF H<br><img><br>mfd表示电容容量,单位mfd读作兆分法(一种较老的表示方法)表示兆分之一法拉,也就是百万分之一法拉,也就是μF,1mfd=1μF;而mf也是电容容量的单位,读作毫法1mF=1000μF =1000mfd。康富松集团为您提供优质电解电容,规格类型众多,封装尺寸齐全,希望对你有帮助。<br><img><br>献花(0)<br>(本文系a1748849539...首藏)<br></table>
我公司电子企业现在负荷在65OA左右,还要加150A请问需要增容吗<br>0人已收藏<br>0人已打赏<br>0人已点赞<br>全部回复(4)<br>只看楼主我要回复<br>电力变压器低压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的1.445倍。也就是500*1.445=722.5A<br>电力变压器高压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的0.06倍。也就是500*0.06=30A<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>yxx5319LV2板凳<br>I=500/1.732*0.4 I=714A 650A的负荷功率因数0.8时容量是520KVA 长时间工作是不能用的,会烧毁,另外运行不经济,变压器的经济运行点是额定容量的80%左右,即:400KVA 571.2A远小于650A的负荷电流,建议你增容变压器。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>67284982LV0地板<br>500*1.49=~720A,最大可以790A(超载10%),如果工作时间能错开,可以不加,否则要加的,或者原变压器补偿小,也可以加上补偿看看,具体依情况而定<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>720A电流...<br>看来要增容.<br>来自 PC回复举报<br>赞同0