10千伏电压互感器二次接线
初级:A与X连接,此处接高压B相线,另外的一个A接高压A相线,另一个X接高压C相。<br>次级:中间的a与x接,,次级就变成三个端子了。分别接去计量表的三相入线的熔断器,经熔断器后去电度表入线,另注意:中相ax端子同时要接地。
\ue50a2014-3-24　14:08　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a编辑:电工学习网　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a查看:　\ue50b\ue50a6455　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a评论:　0　\ue50b电流互感器配置的要求有哪些?应该避免什么错误操作?下面我们来详细介绍下。　互感器二次绕组的数量及其技术特性应满足继电器保护、自动装置和测量仪表、电能计量装置的要求。　保护接入互感器二次绕组的位置,应避免当一套保护停用而被保护的主设备继续运行时,互感器内部发生故障时保护存在死区。电流互感器的配置应尽量避免主保护出现死区。　电流互感器的配置应能可靠保护系统的各种类型故障,一般情况下,在中性点有效接地的电网中,应配置三相电流互感器;在非有效接地的电网中,根据保护装置的性能,为保证两不同点发生两相接地故障时,能有2/3机会只切除一个故障元件,提高供电可靠性。可配置二相或三相电流互感器。　为可靠地保护主设备的各个部位,一般情况下,每个主设备至少配置1组电流互感器。在能够实现可靠保护的前提下,应尽量减少互感器的数量,必要时,应增加互感器二次绕组的数量。