220v插座带开关控制怎么接线
带开关的插座怎么接线?带开关插座接线图<br>带开关插座三线接线方法<br>火线、零线和地线需要正确连接插座的接口。火线应接入开关2个孔中的一个,在另一个孔中留出绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内过行对接。零线接入插座3个孔中的N孔内。地线接入插座3个孔中的E孔内。如果错接零线与地线,使用电器时会出现黑灯、开关跳闸等情况。<br><img><br>将底盒子留出的导线从塑料台的出线孔中穿出,然后将塑料台紧贴于墙面,用螺丝将其固定在底盒子上。固定好以后,将各自的位置从开关插座的线孔中穿出来,并将导线压紧。<br><img><br>从正面来看,插孔遵循“左零右火”的原则,三相插座三角形上面那个顶点是地,左边那个角是零线,右边那个角是火线。<br>插座和开关的组合时,其实是分开的两个部分。上面是开关,下面是插座。面板的原理如下图所示,在接线时,三个脚分别接火线、地线、零线,开关则用来控制外面的灯泡等电器。<br><img><br>对于一般的不带插座的开关,比较简单。<br>(1)首先用电笔判断火线,<br>(2)将进线和出线分别接在开关的两端。<br>(3)将开关装进墙壁内即可。<br>对于有多个开关的线板,要根据具体的布线来连接。<br><img><br>打开插座后,其后面的三根线,与上图正面图是相反的,简单的方法,就是用背板后面的字母,L,N,G(有时也用接地符号)来区分。
①布线。开关与开关之间每盏灯用2根联络线联通,三盏灯共6根线。首端开关底盒里一根电源火线,6根联络线共7根。首端后的开关底盒里上端进6根联络线,再出去联通下端的6根联络线共计12根线。这样上交下接直至尾端的开关底盒里进6根联络线,外加三根灯头线,一共9根线。为了方便以后的接线和维修,建议每盏灯的两根联络线为一同色,三组三色。<br>②接线。首端和尾端用三开双控开关,多个中端用三开多控开关。接线方法,首端三开双控一共九个接线孔,分别标注是乚1,L1.1,乚1.2为一开。L2,乚2.1,乚2.2为一开。乚3,乚3.1,乚3.2为一开。把电源火线接在L1孔上,再用跳线把乚1,乚2和乚3连通。乚1.1,乚1.2,L2.1,乚2.2。乚3.1,乚3.2分别接每盏灯的两根联络线。首端后的三开多控(即三位多控)中途开关,每开上4个接线孔,标注一般都为1,2,3,4。一共12个接线孔。首端开关过来的6根线,每盏灯2根联络线分别接入每开的1孔和2孔上。出去的6根联络线,每盏灯2根分别接在每开的3孔和4孔上。如此类推,可在多个位置连接多个三开多控中途开关,在多个不同的地方控制三盏灯。<br>③全部用三开多控中途开关,在多个地方控制三盏灯的接线方法就是把首端和尾端的三开多控中途开关当三开双控开关用。把首端的三开多控中途开关上的三个标注为2的接线孔不用,电源火线接在1孔上,每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线,首端后的三开多控中途开关和①中三开双控后的接线方法一样。到尾端的三开多控中途开关,还每开上标注的2孔不用,每开上的1孔分别接三盏灯的灯头线。每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线。