家里一组地热管回水不热
<br>供暖期结束未将水全部放出。每年供暖期结束后,用户应将地热管网中的锅炉管道水全部排放出来。长期结垢不清除将造成流量减少,流水不畅、热辐射值降低,造成管网堵塞。<br>管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开。循环动力不足,水压不足。<br>地热施工缺陷。施工人员野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。循环动力不足,水压不足。<br>地热管在使用后会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,再则由于供水温度变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,不及时清洗及养护,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,影响了供暖效果。<br>过滤器堵塞,造成供水量不够。<br>怎么办?地热管内存有空气造成气阻,打开放气阀放出空气,时间一个小时左右。<br>检查回水阀门的打开与否是不是完全打开。<br>地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。<br>
很正常啊<br>寄李儋元锡(韦应物)<br>如果回水也很热那你家有可能是木地板,效果很差的,如果回水不怎么热那就是水没循环开或者你家房子外墙没有保温等。密封没做好或者刚开开,地暖要开一两天才会有效果吧<br>水泵运行正常的情况下,只有进回水管道堵塞。如果初次点火是正常的,那就是过虑网上有渣子,清洗即可<br>里面有气没有放出去吧水泵运行正常的情况下,只有进回水管道堵塞。如果初次点火是正常的,那就是过虑网上有渣子,清洗即可<br>水泵运行正常的情况下,只有进回水管道堵塞。如果初次点火是正常的,那就是过虑网上有渣子,清洗即可<br>找客服具体是一种什么响声。 是一种嗡嗡的响声,还是一种很尖利的啸叫声<br>如果用聊比较久的话,找售后清洗一下换热器。如果排除机器有问题的话应该是水压低造成的。<br>如果用聊比较久的话,找售后清洗一下换热器。如果排除机器有问题的话应该是水压低造成的。<br>天气凉了,要把设置调整到冬天,把燃气调整到大火,把水温调整到高,这样水温就上去了。<br>燃气壁挂炉的采暖供水和生活用水是分开的。