380v16平方的铝线可以用多少千瓦
<img><br><h2>16平方铝线接的是380v可以负荷多少千瓦?</h2><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。 根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为: P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW。 当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。把3组线圈以(120°)进行配置,就可以得到互差120°的相同电压、相同频率的三相交流电。<br><h2>16平方的铝心电缆380v的最大可以负荷多少千瓦?</h2><br>一百五十米16平方的铝心电缆380v的最大可以带动力负荷30千瓦,或纯电阻负荷37千瓦。<br><h2>16平方铝线接的三相电可以带多大千瓦?求解?</h2><br>铝线每平方毫米承载3A电流,16平方可以承载48A电流。380V电压可以带电阻性负载22KW。<br><h2>4跟380v16平方铝线能带多少千瓦?</h2><br>简单计算16平方的铝线的载流量为16X5=80A 功率=根号三乘以380乘以80除以1000=52.7KW 大概52千瓦<br><h2>三相五线16平方铝线能带多少千瓦?</h2><br>16平方铝线安全电流38A,在380V电压中可以带16KW,在220V线路中可以带8.5KW。<br><h2>16平方的铝芯线灶380V电路中可以承受多少千瓦?</h2><br>答:30个千瓦左右。16平方大约承受60到65个左右的电流。一个千瓦两个电流就可算出。<br><h2>16平方铝线380伏可以带多大负荷怎么计算?</h2><br>理论数值,仅供参考。P=√3UIcosφ(三相)P=UIcosφ(两相)(其中对于阻性负载如灯cosφ取1,感性负载如电机cosφ取0.8,U在三相时取380V,U在两相时取220V,I取75A)自己算吧!<br><h2>16平方铝芯电缆三相四线能带多少瓦?</h2><br>16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。<br>如果是1平方铜芯线,安全截流量是15A,三相对称时可带8千瓦。32千瓦三相对称时电流是57.3A,可用16平方铜芯电缆,因为16平方4芯铜芯电缆截流量是65A。
首先跟公司协商,协商不成的就要收集证据,最好是劳动合同,弄清楚劳动关系。 五险需要到劳动关系主体的劳动局仲裁委申请仲裁,或者到社保经办部门进行投诉。 公积金则需要到公积金经办部门进行投诉。 (关于现在企业一般给员工买的五险是哪五险?的优秀回复)<br>不合理,也不合法,劳动法规定,单位自用人之日起,就应该及时足额给员工交纳社保,半年之内不买五险是错误的,是违法的,应该纠正。<br>社保的转移: 1、持职工本人身份证、社保卡、原单位离职证明先到原参保社保局要求出具《基本养老保险转移参保凭证》。 2、再将上述凭证、身份证原件+复印件、社保卡到目前参保的社保局,同时填写一份《参保人员基本养老保险关系转入申请表》。 3、资料提交后,通常45天左右完成转移。 住房公积金的转移: 1、公积金转移前提是,职工新入职的单位须已经开通缴纳公积金的账号。 2、职工到新入职企业当地的住房公积金管理中心领取一张接收单。 3、带着这张接收单,回到原单位要求其开具一份住房公积金转移证明。 4、凭转移证明、接收单、职工本人身份证、原单位发的住房公积金卡到原住房公积金管理中心办理账户转移即可。