10千伏电压互感器二次接线
初级:A与X连接,此处接高压B相线,另外的一个A接高压A相线,另一个X接高压C相。<br>次级:中间的a与x接,,次级就变成三个端子了。分别接去计量表的三相入线的熔断器,经熔断器后去电度表入线,另注意:中相ax端子同时要接地。
三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/和/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。