才买的房子要拆迁有补偿吗
由于存在巨大利益的,因此各级政府层层截留,建议主动采取措施,斗争才能获得更多的补偿。根据我们专业拆迁征收律师多年的经验,主动斗争会比没斗争获得补偿更多,甚至翻番。<br>5,602位律师在线免费咨询律师,3~15分钟获得解答!<br>拆迁相关法律咨询<br>答这要根据具体的征收补偿安置方案并结合法律的规定进行补偿。<br>有7位律师解答<br>答你好,详述你的案件和问题。<br>有8位律师解答<br>答按政府与你签订的拆迁协议处理<br>有5位律师解答<br>答您好,关于上海拆迁补偿标准: 首先,应得货币=法律规定的费用+奖励。 其次,如果是产权房的话,补偿金额的计算公式如下:(被拆除房屋的房地产市场单价+价格补贴)<br>有4位律师解答<br>相关法律知识<br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br>一.基本案情&#9; 原告诉称&#9; 原告王某一诉称:王某一的房屋当初不知道被那个单位所拆除,遂向国家信访局进行投诉。
如何提高功率因数,以及提高功率因数的方法 1 1、为什么要提高功率因数?、为什么要提高功率因数? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力, 或增加了发送无功功率的设施, 同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。 因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 2 2、提供功率因数可以降低线损、提供功率因数可以降低线损 功率因数是指有功功率与视在功率之比: cosφ =P/S 功率因数的大小, 是随负荷的性质和有功功率在视在功率中所占的比例决定的。 在感性负荷的电路中,功率因数在 0 与 1 之间变化,即 0<cosφ <1。如果用户负荷所需的无功功率(包括变压器的无功功率损耗)都能就地补偿,就地供应,供电可变损失就可以大为降低,电压质量也相应得到改善。 用户装设了并联电容器, 负荷功率因数从cosφ 1 提高到 cosφ 2,当输送的有功功率和电压不变时, 供电线路和变压器的损耗有所降低; 供电线路有功功率损耗减少的数值为;变压器铜耗减少。 所以:电力用户安装了无功补偿设备后,可节约有功功率损耗电量 另外, 提高功率因数还能提高线路或设备输送有功功率的能力, 从而可减小发供电设备的装机容量和投资;并能提高线路电压,改善电能质量。对用户来说,由于供电部门对用户实行按功率因数调整电费的办法,当功率因数高于其规定标准的,电业部门给予奖励,减收电费;低于规定标准的予以罚款,加收电费。所以提高功率因数可减少企业电费开支,降低产品成本。 3 3 提高功率因数的方法提高功率因数的方法 提高功率因数最常用的方法就是在需要无功的用电或供电设备上并联无功补偿电容器, 这样,上述设备所需要的无功功率,便可由并联电容器供给。 由原来的功率因数补偿到所需要的功率因数,需要并联的电容器容量可用下式计算: 式中 Q——应补偿的无功功率,kvar; P——最大负荷月的平均有功负荷,kW; cosφ 1——补偿前的功率因数; cosφ 2——补偿后的功率因数。 在实际应用中,可根据事先计算好的表格查出所需补偿的无功容量(表略)。 人工补偿无功功率的方法, 除采用并联电容器外, 在电力部门还有用同步调相机补偿的。