10千伏电压互感器二次接线
初级:A与X连接,此处接高压B相线,另外的一个A接高压A相线,另一个X接高压C相。<br>次级:中间的a与x接,,次级就变成三个端子了。分别接去计量表的三相入线的熔断器,经熔断器后去电度表入线,另注意:中相ax端子同时要接地。
380v接触器的控制线圈控制电压为380V,所以只要保证时控开关输出的“火”与接触器控制线圈的“火”不是同一相电即可,可以用万用表识别。<br>调到~600V档位,一只表笔接时控开关输入“火”,另一只表笔在接触器的三相输入中找另一个“火”,当万用表显示电压为零的时候说明此相与时控开关输入“火”是同相,记住这根线不用即可。剩下的两根相线可以随意取一根接在交流接触器控制线圈A2端,时控开关输出“火”接线圈A1端即可。