0.75平方铜线带多少瓦
<img><br>首页资讯问答资料直播招聘<br>若是接在单相电源的话,0.75平方的铜线最高是可以达到0.637千瓦。而其要是接在三相电源上,0.75平方的铜线最高是可以达到3.7千瓦。因而要根据实际使用情况,选择电线,方可确保后期正常使用。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.<br>______一般铜线安全计算方法是:<br>2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.<br>4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .<br>6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .<br>10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.<br>16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .<br>25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.<br>如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.<br>如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全.<br>如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取.<br>导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:<br>十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.<br>给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.