1.的线能承受多少w
<br><h3>一平方电线可以承受多少功率</h3><br>2.5平方以下铝线是9倍计算电流 1平方铝线是9A 铜线升级,相当于1.5平方铝线,1.5*9=13.5A 如果220V,铝线是9*220=1980W 380V是9*380*根号3=5923W 铜线的话,同理<br><h3>怎么计算电线平方数能承受电流 或者 电线平方能承受千瓦数</h3><br>电流按照下面算。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)<br><h3>怎样计算电线能承受多大的容量</h3><br>怎样计算电线能承受多大的容量首先要知道你的功率是多大,然后计算出电流,再按电流查电工手册即可,省事、省时、方便快捷。例如:一台三相电机、功率是7.5千瓦,电流15.8A,(可以直接查看电机铭牌获得),查电工手册2.5平方铜芯线截流量是25A,可以完全满足要求。又如:家用电器总功率为6千瓦,电流计算 6000W÷220V=27A,查手册4平方铜芯线截流量是33A。
借记卡(金穗通宝卡金穗星座卡国标卡)都有利息,利息按当日挂牌火气利息记付,没季末21日记息.准贷记卡.贷记卡原则上是不记付利息的,但目前还都一借记卡的标准记付。