160a用多大电缆
电流与电缆对应选择表 序号 额定电流 额定功率 电缆规格(常用) YJV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10A/15A 20A/30A 40A 50A/60A 75A 100A 125A/140A 160A/175A 5-7.5KW 10-15KW 20KW 25KW 37.5KW 50KW 62.5-70KW 80-87.5KW 5*2.5 5*4 3*6+2*4 3*10+2*6 3*16+2*10 3*25+2*16 3*35+2*16 3*50+2*25 3*70+2*35 3*95+2*50 3*120+2*70 3*150+2*70 3*185+2*95 2*(3*120+2*70) 3*240+2*120 2*(3*185+2*95) 2*(3*240+2*120) 2*(3*300+2*150) 4*(3*150+2*70) VV 5*2.5 5*4 3*6+2*4 3*10+2*6 3*25+2*16 3*35+2*16 3*50+2*25 3*70+2*35 3*95+2*50 3*120+2*70 3*150+2*70 3*185+2*95 3*240+2*120 2*(3*150+2*70) 3*300+2*150 YJV 5*YJV1.5 5*YJV2.5 5*YJV4 5*YJV6 3*YJV10+2*YJV6 3*YJV16+2*YJV10 3*YJV25+2*YJV16 3*YJV35+2*YJV16 3*YJV50+2*YJV25 3*YJV70+2*YJV35 3*YJV95+2*YJV50 3*YJV120+2*YJV70 3*YJV150+2*YJV70 3*YJV185+2*YJV95 单芯线电缆规格 VV 5*VV2.5 5*VV4 5*VV6 5*VV6 3*VV16+2*VV10 3*VV25+2*VV16 3*VV35+2*VV16 3*VV50+2*VV25 3*VV70+2*VV35 3*VV95+2*VV50 3*VV120+2*VV70 3*VJV150+2*VV70 3*YJV185+2*YJV95 3*VV240+2*VV120 6*VV185+2*VV185 6*VV240+2*VV240 6*YJV300+2*YJV300 12*YJV150+2*YJV150 备注 200A/225A 100-112.5KW 250A 300A 350A 400A 500A 630A 700A 800A 1000A 125KW 150KW 175KW 200KW 250KW 325KW 350KW 400KW 500KW 2*(3*240+2*120) 6*YJV150+2*YJV150 4(3*120+2*70) 2*(3*300+2*150) 4*(3*150+2*70) 4*(3*185+2*95) 6*YJV185+2*YJV185 6*YJV240+2*YJV240 6*YJV300+2*YJV300
举报<br>立即邀请用户,更快获得回答<br>我有靠谱回答<br>86个回答<br>18.5kw电动机需多大平方铜芯线?<br>18.5KW电动机需多大平方铜芯线?看到大家对这个问题的回答不够全面,我来回答一下。<br>首先根据公式估算额定电流(此处功率因数取0.8):<br>其次说明该电动机的启动方式,一般情况下7.5KW以上的电动机采取降压的方式进行启动。为什么呢?以本问题电动机为例,直接启动的启动电流按额定电流的5倍计算,也就是175A,175A的电流短时间可能会给电网造成很严重的后果,也许会跳闸、电压不足、烧毁变压器等情况。因此,不建议使用直接启动方式。<br>下面我们讨论应该选多大的电缆:<br>1. 当使用直接启动、软启动、变频器控制时<br>此时通过电缆的电流视为其额定电流,即电缆通过的持续电流为35A左右。查询电缆载流量表可知,使用6平方铜芯电缆即可,考虑到温升供电距离等因素,建议选用10平方铜芯电缆。<br>感谢大家指正,图纸中没有时间继电器,下图为正确图。原图保留,大家参照。<br>2. 星三角降压启动时<br>电动机星三角降压启动后,电动机为三角形接法。我们知道,三角形接法时线电流是相电流的√3倍,因此流经电缆的电流为I.=35÷1.732=20A。 查询电缆载流量表可知,自接触器到电动机使用4或6平方铜芯电缆均可。接触器以上部分仍要选用6或10平方铜芯电缆。<br>以上为原答案。<br>看到大家这么支持,再补充压降验算,以直接启动为例。压降小于5%即19V可以使用。我们看一下10平方电缆作为18.5kw水泵电源的最大供电距离。<br>①压降为19V时线路电阻,公式:R=ΔU/I=19/35Ω=0.543Ω。<br>②最大供电距离,根据公式:<br>R=ρ×L/S<br>式中: ρ—导体电阻率,铜芯电缆取0.0174,铝导体取0.0283;<br>L—线路长度,米;<br>S—电缆的标称截面,mm²。<br>那么,L=RS/ρ=0.543*10/0.0174=312米<br>因此,使用10平方电缆作为18.5KW电源,最大供电距离为312米,再远就要选用大一级的电缆。<br>我是青山一匹狼,感谢您的关注!\ud83d\ude4f<br>18.5kw的电动机需要多大平方的铜芯线,我们首先需要知道计算电流,然后根据计算电流再来选择电缆;下面家居杂坛就来给大家分析如何计算