6平方3芯电缆能带多少瓦
6平方的电线是指常用6平方毫米的家装电线可以承受50A电流,但考虑到穿管、埋墙以及环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A。6平方的国标铜线如果用在单相电源220V中可以承受大约8000W;如果用在380V的电源中可以承受大约13000W。<br><img><br>6平方的电线能带多少千瓦具体要看电线的铺设方式了,还有套管的材料是塑料管还是金属管。6平方最大载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个平方的电源线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。6平方的国标铜线如果用在单相电源220V中可以承受大约8000W;如果用在380V的电源中可以承受大约13000W。<br><img><br>影响电缆载流量的内部因素:<br>导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。<br><img><br>增大线芯面积提高电缆载流量。线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。<br>采用高导电材料提高电缆载流量。如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。<br>采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量。虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。
小的电机一般取6,大的电机考虑的趋肤效应,要选的偏小一些,越大选的越小哟!超过100A只能选2点几啦!15千瓦电流大约30A,1平方带5A,用6平方的<br>够用 没问题先来计算一下90KW的电流:电机功率因数设0.8,计算电流为170A;可以使用线径50平方毫米的多股铜芯线。空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降<br>使用2.5-4平方毫米的铜线即可。正常情况下使用4平的就可以啦。4x4平方电缆。<br>三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,100KW的电流Ie100KW/(根3x380Vx0.85)179A对照生产厂给出专的“电缆属载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35<br>三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,100KW的电流Ie100KW/(根3x380Vx0.85)179A对照生产厂给出专的“电缆属载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35<br>1100KW电流约为2200A,铝线刚好是1100平方。<br>1100KW电流约为2200A,铝线刚好是1100平方。<br>三相四线380V电压32平方电线能够带47.552千瓦。计算方法如下:根据安全载流量,可以查出35平方毫米电缆的安全载流量是95安培<br><h3>200千瓦三相四线用多大电线</h3><br>楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆。用35方线即可,再大一号就50方了用35平方铜线