220v插座带开关控制怎么接线
带开关插座如何接线?带开关插座接法图示<br>下面我们看一下实物接线图<br><img><br>这种大开关的分两种:这种是控制灯泡的<br>这种五孔带开关的插座,一边是五孔一边是单联双控开关。开关可以接成控制灯泡,也可以接成控制插座的。<br>上图火线直接接的插座接线柱,所以这时候开关不控制插座。<br><img><br>开关控制插座<br>火线接的L1位置,开关可以控制火线的通断,这种接线开关是控制插座的。<br><img><br>开关插座连在一起<br>这样连在一起也是很漂亮的,而且每个插座都有单独的开关。<br>那么带开关的插座好不好呢?我们简单举2个例子。<br>家用空调的插头一般夏天都是插着的,基本上不拔掉。一般夏季过去以后,因为插上有很小的待机耗电,所以很多朋友都会拔掉。但是插头就那么垂着也不美观,如果用带开关的,直接把开关关掉即可。<br>还有就是厨房里的电器,电饭煲,电磁炉等,通电时都有很小的待机耗电。而且使用的很频繁,频繁的插拔插头对插座损伤很大,这种用带开关的插座最合适。<br>但是相对来说,带开关的插座稍微贵一点,但是从使用情况来看,其实最实用。
①布线。开关与开关之间每盏灯用2根联络线联通,三盏灯共6根线。首端开关底盒里一根电源火线,6根联络线共7根。首端后的开关底盒里上端进6根联络线,再出去联通下端的6根联络线共计12根线。这样上交下接直至尾端的开关底盒里进6根联络线,外加三根灯头线,一共9根线。为了方便以后的接线和维修,建议每盏灯的两根联络线为一同色,三组三色。<br>②接线。首端和尾端用三开双控开关,多个中端用三开多控开关。接线方法,首端三开双控一共九个接线孔,分别标注是乚1,L1.1,乚1.2为一开。L2,乚2.1,乚2.2为一开。乚3,乚3.1,乚3.2为一开。把电源火线接在L1孔上,再用跳线把乚1,乚2和乚3连通。乚1.1,乚1.2,L2.1,乚2.2。乚3.1,乚3.2分别接每盏灯的两根联络线。首端后的三开多控(即三位多控)中途开关,每开上4个接线孔,标注一般都为1,2,3,4。一共12个接线孔。首端开关过来的6根线,每盏灯2根联络线分别接入每开的1孔和2孔上。出去的6根联络线,每盏灯2根分别接在每开的3孔和4孔上。如此类推,可在多个位置连接多个三开多控中途开关,在多个不同的地方控制三盏灯。<br>③全部用三开多控中途开关,在多个地方控制三盏灯的接线方法就是把首端和尾端的三开多控中途开关当三开双控开关用。把首端的三开多控中途开关上的三个标注为2的接线孔不用,电源火线接在1孔上,每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线,首端后的三开多控中途开关和①中三开双控后的接线方法一样。到尾端的三开多控中途开关,还每开上标注的2孔不用,每开上的1孔分别接三盏灯的灯头线。每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线。