70平方的铜线能承受多大电流
70平方毫米的铜线可承受理论电流大约为170A左右。可根据实际情况如:距离、环境温度、敷设方式、电缆质量、负荷性质、是否预留等情况适当增减。
抛开控制方式,就认为您的电机是工作在交流380V50HZ工频电源下的4极普通鼠笼型异步电动机,那么它的额定电流很可能在139A,我们就以这电流来选择电缆,就以常用的2种电缆来说明,一种是PVC电缆,一种是XLPE电缆,这个PVC就是聚氯乙烯的意思,XLPE就是交联聚氯乙烯的意思。这两种电缆相同截面积下承受的电流不同。<br>通常我们说的VV电缆就可以认为是PVC电缆,而YJV电缆就可以认为是XLPE电缆。<br>就以都在空气中铺设的情况,来看看2种电缆下,电缆的规格应该怎么选吧:<br>当你采用的是VV电缆的时候,75KW的电机建议采用70平方铜芯电缆<br><img><br>从这个图上可以看到70平铜芯电缆3芯铠装和非铠装都可以承受167A以上的电流,因此满足上边我说的139A长期工作要求!<br>当你采用的是YJV电缆的时候,75KW的电机建议采用50平方铜芯电缆<br><img><br>从这个图上可以看出3芯50平的铜芯电缆,在空气中铺设可以承受的电流是175A,因此也满足139A的使用要求。<br>当然,上述说的都是在举例不太远,没有明显压降情况下的选型。当然,不同电缆厂家的具体参数可能有一点出入,所以严谨来说应该以电缆厂牌厂家提供的电缆手册为准。<br>按照75KW电动机是三相380V工作电压、是常温环境100米以内配电距离、又是满负载(即非大马拉小车)、又是连续工作,并按照经验公式计算它的额定电流是150A左右来回答;<br>这个问题我认为;目前机电市场导线产品的材质及其线径是否达标值得怀疑,因此我认为选用导线又不是大批量产品设计而要精确计算,所以不应该太过迷信公式计算,而应该留有一定余量才能达到运行可靠、减少能耗的目的。<br>在上述条件及情况下;查手册70平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量是160A左右乎合要求,并且在配电线路始端装设250A壳架触点容量、160A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。<br>下一篇:没有了<br>看过《7.5kw电机用多大电缆怎么计算》的人还看了以下文章