160a用多大电缆
电流与电缆对应选择表 序号 额定电流 额定功率 电缆规格(常用) YJV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10A/15A 20A/30A 40A 50A/60A 75A 100A 125A/140A 160A/175A 5-7.5KW 10-15KW 20KW 25KW 37.5KW 50KW 62.5-70KW 80-87.5KW 5*2.5 5*4 3*6+2*4 3*10+2*6 3*16+2*10 3*25+2*16 3*35+2*16 3*50+2*25 3*70+2*35 3*95+2*50 3*120+2*70 3*150+2*70 3*185+2*95 2*(3*120+2*70) 3*240+2*120 2*(3*185+2*95) 2*(3*240+2*120) 2*(3*300+2*150) 4*(3*150+2*70) VV 5*2.5 5*4 3*6+2*4 3*10+2*6 3*25+2*16 3*35+2*16 3*50+2*25 3*70+2*35 3*95+2*50 3*120+2*70 3*150+2*70 3*185+2*95 3*240+2*120 2*(3*150+2*70) 3*300+2*150 YJV 5*YJV1.5 5*YJV2.5 5*YJV4 5*YJV6 3*YJV10+2*YJV6 3*YJV16+2*YJV10 3*YJV25+2*YJV16 3*YJV35+2*YJV16 3*YJV50+2*YJV25 3*YJV70+2*YJV35 3*YJV95+2*YJV50 3*YJV120+2*YJV70 3*YJV150+2*YJV70 3*YJV185+2*YJV95 单芯线电缆规格 VV 5*VV2.5 5*VV4 5*VV6 5*VV6 3*VV16+2*VV10 3*VV25+2*VV16 3*VV35+2*VV16 3*VV50+2*VV25 3*VV70+2*VV35 3*VV95+2*VV50 3*VV120+2*VV70 3*VJV150+2*VV70 3*YJV185+2*YJV95 3*VV240+2*VV120 6*VV185+2*VV185 6*VV240+2*VV240 6*YJV300+2*YJV300 12*YJV150+2*YJV150 备注 200A/225A 100-112.5KW 250A 300A 350A 400A 500A 630A 700A 800A 1000A 125KW 150KW 175KW 200KW 250KW 325KW 350KW 400KW 500KW 2*(3*240+2*120) 6*YJV150+2*YJV150 4(3*120+2*70) 2*(3*300+2*150) 4*(3*150+2*70) 4*(3*185+2*95) 6*YJV185+2*YJV185 6*YJV240+2*YJV240 6*YJV300+2*YJV300
根据120千瓦功率计算三相四线制的电流P=1.732Ucosφ,P为功率;U为线电压380V;cosφ为功率因数;电阻性负载选择1,电感性负载(例如电动机负载)取0.85;1.732是根号√3开方出来的值。I=P/√3×U×cosφ,那么导线截面积的额定电流值I=120/1.732×380×0.85=214.5A任何时候不能将功率因数cosφ值取高,因为不确定因素影响太多了。<br>电力电缆中的V是代表两种绝缘材料不同的电缆。一般室内永久性工程都倾向于选择YJV电缆。VV电缆一般用于低压系统较多, YJV电缆则多用于高压系统。YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆,不过价格更贵一些。<br>YJV为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV—电压等级(k V)6~500、允许最高工作温度90℃。<br>VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。VV—电压等级(k V)1~6、允许最高工作温度65~70℃。<br>正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,所以两种电缆载流量不同,YJV大一些。<br>VV和YJV两种电线电缆安全载流量及电压降速查表,见下图所示。<br><img><br>从表格中可以清楚知道,VV3+1铜芯电缆95mm2在25℃的安全载流量为220A,而YJV3+1铜芯电缆95mm2为260A。考虑到功率的不确定性,建议提问者最好在选择铜芯电缆大一个规格,所以建议选择VV3+1铜芯电缆120mm2或者选择规格YJV3+1铜芯电缆120mm2。此时无论从余量还是安全性方面则是绰绰有余。因为VV3+1铜芯电缆安全载流量为255A和YJV3+1铜芯电缆安全载流量为300A。<br>从表格中可以清楚知道95mm2的电压降为0.52mV/米,而120mm2的电压降为0.42mV/米。根据距离200米,拿120mm2电压降计算出来,200×0.42=84/1000(1V=1000mV换算公式)等于0.084V,几乎不存在电压降就可以满足供电要求。