75千瓦用多大的铝芯电缆
如果是三相的电机的话得用50平方的铜蕊线。75kw的电动机额定电流在150安培左右,可以使用250安培的空气断路器<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>如果是三相的电机的话得用50平方的铜蕊线。<br>小熊加旺旺 昨天6:38<br><img><br>75kw的电动机额定电流在150安培左右,可以使用250安培的空气断路器。和70平方毫米以上的铜质电缆,或者使用95平方毫米以上的铝质电缆<br>白骨精6699 昨天8:42<br><img><br>
18KW的电流约为<br>18KW/(根号3x380Vx0.8)=34A<br>如果选用3芯+1芯的铜导体电缆,可用3x6mm²+1x4mm,载流量是38A;如果选用3芯铜电缆,可用3x6mm²,载流量是37A。