380v怎么接线
添加地线后,成为三相四线 制。 三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流 等于相电流的√3 倍。 接线图如下:
<h2>电热管接线图</h2><br>A. B. C.<br>D. E. F.<br>380V电热管。接线部分如上图A。,B。,C。,D。,E。,F。分布。其中AD,BE,CF,分别为3根加热线管。接线应该为AE连,BF连,CD连(用导线连起来)电源进线L1,L2,L3,分别接在A,B,C上(或D,E,F)<br><h2>电热管怎样接线,几种接线方法</h2><br>电热管的接线方式常用的有两种:三角形接法和星形接法<br>1.三角形接法:电热管每个元件的首端接另一个元件的尾端,三个接点分别接三根相线的接线方式;特点:三个电热管元件额定电压为380伏;如三个元件电阻值不同,也不影响这种接法的可行性。三角形接法比星形接法功率和电流都三倍。<br>2.星形接法:三个电热管的加热元件,每个元件的首端连在一起(这个点称中性点),三个尾端分别接三根相线的接线方式。特点:三个元件额定电压为220伏时;如果三个元件电阻值不同,则中性点应该接零线。<br><h2>三相电热管怎么接线?</h2><br>首先请仔细阅读产品说明书或铭牌,如电加热管额定工作电压是220V(民用多为此电压值),按照Y型对称负载接线。如果额定工作电压是380V,则按照型对称负载接线。<br>1】Y型负载接线原理图。采用三相五线制可以预防6根电热管中,任意根损坏造成其它几根也因过流而损坏。<br>2】型负载接线原理图。<br><img><br><h2>电加热管接线图</h2><br>看看加热器的额定电压。如果是220V的,星形接法。如果是380V的,三角形接法。星形接法就是三个加热器每个加热器取一头接在一起,余下的三个加热器的另外三个头,分别接三相电源的三条线上。<br><h2>3根加热管星形接法接线图</h2><br>如果3根加热管都是220V的,按星形接法<br>图一:如果3根加热管都是380V的,按三角形接法<br>图二:图中R表示加热管。<br>扩展资料:星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。