0.75平方铜线带多少瓦
1、计算电流是计算负荷在额定电压下的正常工作电流。它是选择导体、电器、计算电压偏差、功率损耗等的重要依据。2、220V/380V三相平衡负荷的计算电流:I=Pjs/式中 Ue——三相用电设备的额定电压,Ue=0.38(KV)2、220V单相负荷时的计算电流:I=Pjs/Ue*cosφ= Pjs/0.22*cosφ≈4.55 Pjs/ cosφ3、电力变压器低压侧的额定电流:I=S/Ue——变压器低压侧的额定电压,Ue=0.4(KV).参考链接:计算电流_百度百科<br><h3>3, 0.75和1平方线能支持220V多少功率,多少瓦的东西</h3><br><img><br>0.75能支持1485w,1平方毫米铝线1980w,功率按10平方毫米以下的经验公式2.5整9倍、升级减1顺号对即:1*9.1.5*9.2.5*9.4*8.6*7.8.610*5中规定额定电流在 2A—6A 的用电器电源线的面积要大于等于0.75平方毫米,在220V下功率就是1485w。1平方线:根据不同的使用环境和温度,空气中的铜线线路,安全电流为:6-9A/平方毫米最小传输功率P1=IU=6*220=1320kw最大传输功率P2=IU=9*220=1980kw<br><h3>名词解释</h3><br>平方毫米<br>平方毫米(符号为mm²),是面积的公制单位(SI Unit),其定义是边长为1毫米的正方形的面积。其公式为:1mm² = 0.000001㎡ 1平方毫米= 0.000001平方米。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.<br>______一般铜线安全计算方法是:<br>2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A.<br>4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .<br>6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A .<br>10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A.<br>16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A .<br>25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A.<br>如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍.<br>如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全.<br>如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取.<br>导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:<br>十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.<br>给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.