220v插座带开关控制怎么接线
1、明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m。如果家里有小孩,还要选用带有保险挡片的安全插座,防止儿童触电或用手指触摸插座的孔眼。<br>2、单相两孔插座的安装接线,当孔眼竖向排列时为上火下零,横向排列时为左零右火。<br>3、单相三孔插座的安装接线,最上端的孔眼为接地孔,一定要与接地线接牢,绝不能不接,剩余的两孔为左零右火,大家需要注意的是零线与接地线不可错接或相接。<br>4、强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上,避免紧挨。<br>5、空调、冰箱等大功率的电器应使用独立的、有保护接地的三孔插座,还有厨房中的油烟机也要使用三孔插座,严谨将接地线依附与煤气管道上,这样非常容易引起火灾事故。<br>人们常说电老虎,电的存在无法看到,电的危害也是非常大的,人体能够承受的最大电压为36伏,家庭生活中的电压均大于这个数。<br>因此,用电带来的危险时时存在,因此我们对于家庭用电的设备和开关一定要做好最大的保护。
①布线。开关与开关之间每盏灯用2根联络线联通,三盏灯共6根线。首端开关底盒里一根电源火线,6根联络线共7根。首端后的开关底盒里上端进6根联络线,再出去联通下端的6根联络线共计12根线。这样上交下接直至尾端的开关底盒里进6根联络线,外加三根灯头线,一共9根线。为了方便以后的接线和维修,建议每盏灯的两根联络线为一同色,三组三色。<br>②接线。首端和尾端用三开双控开关,多个中端用三开多控开关。接线方法,首端三开双控一共九个接线孔,分别标注是乚1,L1.1,乚1.2为一开。L2,乚2.1,乚2.2为一开。乚3,乚3.1,乚3.2为一开。把电源火线接在L1孔上,再用跳线把乚1,乚2和乚3连通。乚1.1,乚1.2,L2.1,乚2.2。乚3.1,乚3.2分别接每盏灯的两根联络线。首端后的三开多控(即三位多控)中途开关,每开上4个接线孔,标注一般都为1,2,3,4。一共12个接线孔。首端开关过来的6根线,每盏灯2根联络线分别接入每开的1孔和2孔上。出去的6根联络线,每盏灯2根分别接在每开的3孔和4孔上。如此类推,可在多个位置连接多个三开多控中途开关,在多个不同的地方控制三盏灯。<br>③全部用三开多控中途开关,在多个地方控制三盏灯的接线方法就是把首端和尾端的三开多控中途开关当三开双控开关用。把首端的三开多控中途开关上的三个标注为2的接线孔不用,电源火线接在1孔上,每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线,首端后的三开多控中途开关和①中三开双控后的接线方法一样。到尾端的三开多控中途开关,还每开上标注的2孔不用,每开上的1孔分别接三盏灯的灯头线。每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线。