4x185电缆一米出多少铜
<img><br><h2>185电缆一米出多少铜?</h2><br>理论上的重量算法就是截面积乘以芯数乘以铜的密度,单位是克/米<br>即185x1x8.9=1646.5克/米<br>但是实际上会略小于这个值,因为厂家生产电缆的时候在国标允许范围之内截面积会略小于185mm2的<br><h2>长城牌的电缆4X185的一米能出多少铜?</h2><br>4x185的铜芯电缆能带226~262KW的负荷。查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。取I=530A时,负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x530x0.75=262KW。电缆计算条件:1.线芯长期工作温度: 70°;2. 环境温度: 25° ;3. 埋地深度: 1000mm4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W。<br><h2>185电缆一米能出多少铜?</h2><br>导体185截面,铜近似密度8.9,折算重量大致为:1.647kg
2.5表示截面积。<br>截面积:0.2-240mm2。<br>BV简称塑铜线,名称为:一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。　<br>BV:B代表是类别:布电线,V代表绝缘为:聚氯乙烯。　　<br>额定电压:&lt;1.5mm2300V/500V;≥1.5m㎡; 450V/750V。　　<br>导体:单股铜导体绝缘:聚氯乙烯混合料(PVC)。　　<br>标示颜色:红、白、蓝、绿、棕、灰、黑…　　<br>1、BV线又分为:ZC-BV和N-BV.　　<br>2、ZC-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。　<br>3、ZC-BV:阻燃BV线又分为A、B、C、D四个等级,其中A类,以此类推,***常用 的为ZC-BV。<br>4、N-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。　<br>5、BV线学名:铜芯聚氯乙烯绝缘电线