ps显示不是有效的photoshop文档
打开文件时收到错误消息:“无法完成您的请求,因为它不是有效的 Photoshop 文档。”<br><img><br>当您存储文件名中带有 .psd 扩展名 (mydocument.psd) 的其他文件类型(例如 JPEG)时,可能会出现这种错误。<br>解决方案<br>重命名文件,使文件扩展名与正确的文件类型匹配。(mydocument.jpg)<br>注意:<br>如果您记不清应该是哪一种文件类型,请参阅确定文档的文件类型。<br><h3>更多此类内容</h3><br><img><br><img><br>Adobe Photoshop<br><h3>在社区提问</h3><br>发表问题并获得专家解答。<br>立即提问<br><h3>联系我们</h3><br>来自真正专业人士的真心实意的帮助。<br>立即开始<br>选择地区<br>选择地区将更改 Adobe.com 上的语言和/或内容。<br>Americas<br>Southeast Asia (Includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) - English<br>Europe, Middle East and Africa
楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆。<br>天天开心好好好 昨天16:12<br><img><br>用35方线即可,再大一号就50方了<br>初心&依恋 昨天13:47<br><img><br>用35平方铜线<br>舞动的骷髅 昨天17:55<br><h3>更多问题</h3><br>楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆<br>楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆