1.的线能承受多少w
<br><h3>一平方电线可以承受多少功率</h3><br>2.5平方以下铝线是9倍计算电流 1平方铝线是9A 铜线升级,相当于1.5平方铝线,1.5*9=13.5A 如果220V,铝线是9*220=1980W 380V是9*380*根号3=5923W 铜线的话,同理<br><h3>怎么计算电线平方数能承受电流 或者 电线平方能承受千瓦数</h3><br>电流按照下面算。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算. 意思是十个平方以下的线,乘5, 一百平方以上的线乘2 二十五以下乘4三十五以上乘3 铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)<br><h3>怎样计算电线能承受多大的容量</h3><br>怎样计算电线能承受多大的容量首先要知道你的功率是多大,然后计算出电流,再按电流查电工手册即可,省事、省时、方便快捷。例如:一台三相电机、功率是7.5千瓦,电流15.8A,(可以直接查看电机铭牌获得),查电工手册2.5平方铜芯线截流量是25A,可以完全满足要求。又如:家用电器总功率为6千瓦,电流计算 6000W÷220V=27A,查手册4平方铜芯线截流量是33A。
300/300V电缆代表0.5毫米平方的线.300/500v电缆代表1毫米平方的线.前一个电缆数表示电缆芯对地的额定电压或电缆芯对金属屏蔽之间的额定电压;后一个表示电缆<br>这个说法不标准!应该还300v/300VA有这样的说法,但是这样的电线很小的只能带200w左右的电器,如果你的电线上标的还有电线的直径面积比如2平方毫米等等,那算法就不一样了,一般1个平方的极限带电器的能力是1000瓦这时电线已经发热了,10平方以下的,可以是线性倍增的,(一般现在都是铜线)你可以自己算,电线一般是0.5;1.5;2.5;4平方毫米规格自己看用电量选择,一般用电煲锅,微波炉,电磁炉,2.5的就可以胜任,如果还有空调等那就必须4平方的啦!