220v插座带开关控制怎么接线
1、明装插座安装的距地高度一般在1.5--1.8m,暗装的插座距地不能低于0.3m。如果家里有小孩,还要选用带有保险挡片的安全插座,防止儿童触电或用手指触摸插座的孔眼。<br>2、单相两孔插座的安装接线,当孔眼竖向排列时为上火下零,横向排列时为左零右火。<br>3、单相三孔插座的安装接线,最上端的孔眼为接地孔,一定要与接地线接牢,绝不能不接,剩余的两孔为左零右火,大家需要注意的是零线与接地线不可错接或相接。<br>4、强电与弱电插座的距离要保持在30cm以上,避免紧挨。<br>5、空调、冰箱等大功率的电器应使用独立的、有保护接地的三孔插座,还有厨房中的油烟机也要使用三孔插座,严谨将接地线依附与煤气管道上,这样非常容易引起火灾事故。<br>人们常说电老虎,电的存在无法看到,电的危害也是非常大的,人体能够承受的最大电压为36伏,家庭生活中的电压均大于这个数。<br>因此,用电带来的危险时时存在,因此我们对于家庭用电的设备和开关一定要做好最大的保护。
380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线。 所以把主触头串联, 其次就是控制电路线圈,也就是要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵。  扩展资料: 注意事项: 1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。 2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。 3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。 参考资料来源:百度百科-接触器