220v插座带开关控制怎么接线
带开关的插座怎么接线?带开关插座接线图<br>带开关插座三线接线方法<br>火线、零线和地线需要正确连接插座的接口。火线应接入开关2个孔中的一个,在另一个孔中留出绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内过行对接。零线接入插座3个孔中的N孔内。地线接入插座3个孔中的E孔内。如果错接零线与地线,使用电器时会出现黑灯、开关跳闸等情况。<br><img><br>将底盒子留出的导线从塑料台的出线孔中穿出,然后将塑料台紧贴于墙面,用螺丝将其固定在底盒子上。固定好以后,将各自的位置从开关插座的线孔中穿出来,并将导线压紧。<br><img><br>从正面来看,插孔遵循“左零右火”的原则,三相插座三角形上面那个顶点是地,左边那个角是零线,右边那个角是火线。<br>插座和开关的组合时,其实是分开的两个部分。上面是开关,下面是插座。面板的原理如下图所示,在接线时,三个脚分别接火线、地线、零线,开关则用来控制外面的灯泡等电器。<br><img><br>对于一般的不带插座的开关,比较简单。<br>(1)首先用电笔判断火线,<br>(2)将进线和出线分别接在开关的两端。<br>(3)将开关装进墙壁内即可。<br>对于有多个开关的线板,要根据具体的布线来连接。<br><img><br>打开插座后,其后面的三根线,与上图正面图是相反的,简单的方法,就是用背板后面的字母,L,N,G(有时也用接地符号)来区分。
380V接触器主触头还是接电源进线和出线,和220V接触器的主要区别在于线圈控制电压是要接两根相线,而不是一个相线和一个零线。220v接触器和380v的接法是一样,就是线圈不一样。380v线圈都是接相线。220v的接触器一根零线一根火线。220v接触器的主路3跟主触头线必须是火线。 所以把主触头串联, 其次就是控制电路线圈,也就是要把零线直接接到A1上面,A2出来有两根线一根是接启动开关一根接常开头,启动开关的另一端接复位开关,复位开关另一段接火线,一根是接常开头的另一端,这很简单只要顺着串。最好要装一个热继电器,以保护水泵。  扩展资料: 注意事项: 1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。 2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。 3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。 参考资料来源:百度百科-接触器