220v插座带开关控制怎么接线
有电的地方当然就会有插座和开关。本次给大家介绍插座带开关怎么接,快来看看吧。<br>从四根电线判断应该开关控制电灯,火线接L2、零线接N、地线接E,圆圈中有一竖三横符号。<br>L1接电灯正极,若电灯处没有零线,还得从N接零线。<br>红色应该是火线,黄绿双色是地线,另两根自行判定。<br>开关控制插座,火线接L1、零线接N,地线接E,圆圈中有一竖三横符号。<br>
①布线。开关与开关之间每盏灯用2根联络线联通,三盏灯共6根线。首端开关底盒里一根电源火线,6根联络线共7根。首端后的开关底盒里上端进6根联络线,再出去联通下端的6根联络线共计12根线。这样上交下接直至尾端的开关底盒里进6根联络线,外加三根灯头线,一共9根线。为了方便以后的接线和维修,建议每盏灯的两根联络线为一同色,三组三色。<br>②接线。首端和尾端用三开双控开关,多个中端用三开多控开关。接线方法,首端三开双控一共九个接线孔,分别标注是乚1,L1.1,乚1.2为一开。L2,乚2.1,乚2.2为一开。乚3,乚3.1,乚3.2为一开。把电源火线接在L1孔上,再用跳线把乚1,乚2和乚3连通。乚1.1,乚1.2,L2.1,乚2.2。乚3.1,乚3.2分别接每盏灯的两根联络线。首端后的三开多控(即三位多控)中途开关,每开上4个接线孔,标注一般都为1,2,3,4。一共12个接线孔。首端开关过来的6根线,每盏灯2根联络线分别接入每开的1孔和2孔上。出去的6根联络线,每盏灯2根分别接在每开的3孔和4孔上。如此类推,可在多个位置连接多个三开多控中途开关,在多个不同的地方控制三盏灯。<br>③全部用三开多控中途开关,在多个地方控制三盏灯的接线方法就是把首端和尾端的三开多控中途开关当三开双控开关用。把首端的三开多控中途开关上的三个标注为2的接线孔不用,电源火线接在1孔上,每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线,首端后的三开多控中途开关和①中三开双控后的接线方法一样。到尾端的三开多控中途开关,还每开上标注的2孔不用,每开上的1孔分别接三盏灯的灯头线。每开上的3孔和4孔分别接每盏灯的2根联络线。