10千伏变压器功率
规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏<br>按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等<br>变压器的型号太多了<br>变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。<br>如:SFPZ9-120000/110<br>指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。<br>容量的话标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000<br><img><br>怎样根据有功功率计算变压器容量<br>悬赏分:0 | 解决时间:2010-3-13 15:15 | 提问者:198TJ<br>已知某住宅楼,1-3层装有空调,功率为220KW/层。4-19层空调功率为150KW/层,3台三相电机9KW/台,1台18KW备用电机。另加照明。求所需变压器容量。<br>佳答案<br>我告诉你几个原则(公式),你自己可以算了.<br>1、求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。<br>2、假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA. S=P/0.8。<br>3、变压器的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。<br>4、考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则后变压器的视在功率为 A=(0.3-0.5)*W。单位为kVA。<br>5、如果变压器大于2500kVA,那你得分成两台变压器。<br>6、后的决定应该是责任部门的事,你只是心中有数就行了。<br>三相有功功率的计算式:P=√3 U×I×COS∮(=1.3856 U×I?)<br>√3 =1.732 因为角形接法负荷的线电流等于根号3倍相电流,星形接法负荷的线电压等于根号3倍相电压,这里取的是负荷的线电流和线电压,所以会有一个根号3.<br>U=额定线电压<br>I=额定线电流<br>COS∮=<br><img><br>功率因数=P/S<br>已知总装机容量为1397.9KW,视在功率怎么计算?应该配多大的变压器? 悬赏分:0 | 解决时间:2009-3-8 09:39 | 提问者:sxrich123<br>已知总装机容量为1397.9KW,视在功率怎么计算?应该配多大的变压器?请那位老师指点。谢谢!<br>佳答案<br>总装机容量为1397.9KW<br>如果设备主要是电动机的话,功率因数可取0.8<br>视在功率=有功功率/功率因数=1747KVA<br>应配不小于2000KVA的变压器<br>同时系数:施工手册上1~10台取0.75;10~30台取0.7;30台以上取0.6。<br>各类能源折算标准煤的参考
我们用的电是交流380伏或者是交流220V,频率都是50Hz的。也就是说电压由正电压变成负电压,再由负电压变成正电压,这个过程经过50次/秒。 50赫的两极发电机的同步转速是3000转/分。交流电的频率是由发电机的磁极对数m和员验祝转速剃颂己n决定的,f=mn/60。我国电网的标准频率是50Hz,这是一个确定的数值。当m=1(两极电机)时,转速n=3000r/min;当m=2(凶习桨屑四极电机)时,n=1500r/min。 频榜才辩率提高,可危归使发电机和变压器的铜材、钢材耗用量减少,重量轻,成本低。但会使电气设备和输电线路的感抗增大,容抗减少,损耗增大,从而降低了输电效率。频率过低,会使电气设备用料增多,乃察姜狼重量大,成本高,还会使电灯光闪烁明显。证狱达付明交变电流频率采用50Hz、60Hz比较适宜。国外电网也有采用60Hz作标准频率的。