6平方3芯电缆能带多少瓦
<img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br>大中小<br><table>30kw应该是没有问题的。<br>25平方的铝芯电线,大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流25平方的铝芯电线,使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时,大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW<br>安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好,安全电流就大一些,如果是暗线,安全电流就小一些。换算成功率的话,也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):1平方为8安培;2.5平方为20安培;4平方为25安培;6平方为35安培;8平方为50安培。
<img><br>6平方的国标铜线如果用在单相电源220V中可以承受大约8000W;如果用在380V的电源中可以承受大约13000W。<br>6平方最大载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及使用的环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个平方的电源线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。<br>千瓦:早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。<br>6平方的国标铜线如果用在单相电源220V中可以承受大约8000W;如果用在380V的电源中可以承受大约13000W。