桥架制作首先从计算开始,先明确做多少度的什么弯头,已知桥架规格,然后算出尺寸来画线、切割、合并成型、安装,桥架通过一步一步施工制作而成。桥架弯头的制作其实很简单!弯头度数的计算可以用公式来计算!例如:30度上下爬坡弯头的公式为尺寸x=0.53乘边高,计算尺寸画线,画线先画正面到底面再到反面<br>另外还可以借助桥架计算器来计算出结果跟公式计算结果一样,第一就是方便直接算出<br>先画好上弯线之后,用手磨机进行切割,明确哪里有切割的,切割出来后合并<br>切割好上弯,接下来是斜边尺寸计算:2乘以爬高尺寸等于斜边尺寸
管道桥架的安装间距计算方法:<br>1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。<br>2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。<br>3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用￠6圆钢;风管长边>630mm时。应采用￠8或￠10圆钢。<br>4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。<br>5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。<br>6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。<br>7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。<br>8、风管不宜安装到与天花板接触。<br>9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。<br>10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。<br>11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。<br>12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。<br>13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。<br>14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。<br>15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。