当开动一辆汽车的时候产生的热量足以摧毁汽车本身。因此汽车上安装了一套冷却系统保护它免受损害,并使发动机处于适当的温度范围内。散热器是冷却系统的主要部分,目的是保护发动机避免因过热造成的破坏。散热器的原理是利用冷空气降低散热器内来自发动机的冷却液温度。散热器有两个主要组成部分,由小型扁平管组成的散热器片,以及溢流罐(在散热器片的上部、底部或两侧)。<br>汽车散热器要定期清洗<br>汽车散热器在汽车装置中起到的作用也不仅仅只有散热这么简单而已。<br>这里提醒一下各位,在用高压水枪清洗水箱冷凝器外罩时,切忌不要冲到发动机上,因为现在的汽车均采用了电子控制燃油喷射系统,发动机舱里面装有发动机电脑、变速箱电脑、点火电脑及各种传感器和执行器。如果用高压水枪冲洗的话,就有可能出现短路的现象,很可能会损坏发动机电脑。<br>(汽车维修技朮wang ωωω.QcwxJs.com 原创 )
"在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:<br>Q=860Pl(kcal/h) 式中,<br>860:功的热当量(kca1/h);<br>P:每米电缆的功耗(W);<br>l:电缆的长度(m)。<br>总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。<br><img><br>数据中心或网络机房散热量计算案例<br>某数据中心个面积为465平方米,额定功率为250kW,内有150个机架,最多有20位人员。在本例中,按照惯例假设该数据中心的功率负载为额定功率的30%,即75kW.在上述条件下,数据中心的总发热量为108kW,约为IT设备负载的1.5倍。<br>在本例中,总散热量中数据中心内各项所占的百分比,请注意,由于该系统功率仅为额定功率的30%,所以对UPS和配电系统在总发热量中所占比例的估计要高于其实际值。如果系统以满负荷运转,电源系统的效率将提高,它在整个系统发热量中所占的比例将降低。如果对系统进行过度规划,那么将付出效率大幅降低的高昂代价。<br>相关下载<br><img><br>专注于数据中心基础设施运维与运营管理,分享运行维护经验,分享数据中心行业发展趋势及新技术应用。<br>加微信群:suifengerqu-2013<br>QQ交流群: 108888484<br>投稿邮箱:wj_wh0127@163.com<br>数据中心运维管理<br>ID:wj-yunwei<br><img><br>长按二维码""识别""关注<br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img>"