在家庭电路中,经常会遇到零线带电的情况,从理论上来讲零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器A/B/C三相引出负载不平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是零。目前大都采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为零。这是从理论上解释零线带电的原因。在实际电路中,导致零线带电的常见情况有哪些呢?<br>1.零线断线:正常情况下,零线或地线对火线之间的电压是220V,零线与地线之间电压为0V。电流经由火线至家用电器再到零线的终端,这样构成了一个回路。当零线断线时:电流经由火线至家用电器再到零线,由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,这时这一段零线,就相当于是火线了,所以这条零线与地线之间有一个几十伏的电压。<br>2.零线对地有电阻:需要明确的是零线也有电阻,我的上一篇文章中介绍过,只不过很小。当三相电流平衡时,零线电流为零,对地电压为零;当三相电流不平衡时,零线产生电流,对地就会有电压。造成零线对地有电阻的原因可能是零线太细、电线质量差;或者接地点虚接,导致电阻增大等。
我们日常使用的小型家电一般是两根线,所有的用电设备都至少需要两根线来形成回路,才可以实现通电,也就是一根零线、一根火线,而保护地线只是起保护和抗干扰作用,它和建筑物的接地线连在一起,像家中如用电器漏电就会和大地形成回路使电压控制在安全电压之内,如有装漏电保护器则保护器会动做跳闸保证人身不受到伤害。一般要求比较高的用电设备、大型功率的用电设备或是精密电子仪器要用到保护地线。