提示:支持拼音查询,例:“wen xue”;“wen2 xue2”。在关键字中加问号可模糊查询,例:“文?” ;“文?学”。<br>脆响cuì xiǎng<br>词典解释<br>[声音]∶清脆响亮。如:巴掌拍得脆响。<br>声音:<br>1.指由物体振动而发生的声波通过听觉所产生的印象。<br>2.古指音乐\ufe51诗歌。<br>3.指说话的声气和口音。<br>4.比喻意见\ufe51论调。<br>巴掌:<br>手掌:拍巴掌|一个巴掌拍不响。<br>响亮:<br>1.声音清晰洪亮。<br>2.形容诗文声调朗畅。<br>3.大的响声。<br>4.比喻名声好,声誉高。<br>清脆:<br>声音清晰悦耳:歌声清脆|清脆的水声。<br>下载本页内容<br>分享到:更多<br>阅读(2288次)<br>与“脆响”相关的字典解释<br>与“脆响”相关的词语<br>与“脆响”相关的成语
6.1 基本要求<br>6.1.1 居民住宅小区用电负荷主要包括住宅用电负荷、公建设施用电负荷、配套商业用房用电负荷、电动汽车充电装置用电负荷。<br>6.1.2 居民住宅小区由多台配电变压器供电的,小区用电负荷应按每台(组)配电变压器的供电区域分别计算。<br>6.2 住宅用电负荷<br>6.2.1 住宅用电负荷应综合考虑居民住宅小区所在地的气候环境、用能特点、住宅建筑面积等因素。<br>6.2.2 每套住宅的用电负荷和电能计量表的选择不宜低于表1的规定。<br>表1 用电负荷和电能计量表的选择<br><img><br>6.2.3 当单套住宅建筑面积大于140m2时,超出的建筑面积可按30W/m2~40W/m2计算用电负荷。<br>6.2.4 居民住宅小区的住宅用电总负荷的计算应采用需要系数法计算。需要系数见表2。<br>表2 住宅建筑用电负荷需要系数<br><img><br>6.3 公建设施和配套商业用电负荷<br>6.3.1 居民住宅小区内的公建设施和配套商业用房应按实际设备容量计算用电负荷。<br>6.3.2 公建设施和配套商业用房的用电设备容量不明时,按90W/m2~150W/m2计算。<br>6.4 电动汽车充电装置用电负荷<br>6.4.1 居民住宅小区内的电动汽车快充装置按实际设备容量计算用电负荷。<br>6.4.2 除电动汽车快速充电专用区域外,居民住宅小区内的其他车位宜按慢充方式计算用电负荷,每个充电设施充电功率按8kW计算。