有关零线上是否有电流的问题,零线有没有电流的二种说法,以及零线中有电流通过时,究竟会不会伤到人,一起来了解下。<br>一、零线有电流吗?<br>1、在三相四线制的电力负荷中,如果三相负荷分布均匀(越均匀),零线上就没有电流(电流越小),这时从理论上讲可以取消零线。是正确的!<br>零线上没有电流(或没有零线)是可以通过其它另外两相的相线形成回路的!不过,即使零线没有电流,为了安全可靠地工作,实际零线一般也不能取消。<br>2、用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的。这种说法对于单相的用电器来说是正确的,但是对于三相用电器来说却是错误的!因为,三相用电器通常三相是均匀或负载是平均的,也就是说零线没有电流了,而对于单相用电器来说局部的零线电流与火线电流一样大,但若每个单相都带有同样的负载同时工作,三相负载都一样,三相公共部分的零线电流则为0。<br>零线有没有电流的第二种说法:<br>1、看一下高压电线杆上,三相高压线是没有零线的,采用三相三线制传送电力。这时三相交流电三相的矢量和永远为零:将三根同幅度的正弦曲线相隔120度画出在同一图上,可以看到在任何角度位置,其值相加后总是为0,所以用不到零线。你这里是将单相交流电和直流电的“回路”概念用到了三相交流电上了。<br>在低压供电线路上,在马路边架空的变压器上,可以看到初级的高压侧只有三根线,次级380V输出端才有4根线,其中一根细的就是零线,在变压器处接地。<br>2、对单相电路来讲,火线电流等于零线电流(除非电路有故障,一部分电流“漏电”到地线上)。<br>以上两种说法都对!只是它们所对应的前提不同。<br>1.指在三相四线制的电力负荷分布均匀中的情况,说三相交流电瞬间的矢量之和为零,(假如某个瞬间A相电流在正的最高点,B相和C相电流就在负的1/2点上,A相电流就分别流向了B.C相)这是交流电的基本原理,没错.您可以画三个相差120度相位的正弦波的矢量,就看明白了。<br>2.指单相交流电路的情况,也没有错,一个电气回路节点的流入和流出电流应该是相等的。<br>二、零线为什么有电流?<br>有电流。所谓零线没电是指零线相对于地的电压为零即等电位。火线与火线之间的电压是380V即我们所说的动力用电;火线与零线之间的电压是220V即我们照明用电。<br>照明电是单相电,单相设备运行时通过零线与变压器组成闭合回路。所以
我们日常使用的小型家电一般是两根线,所有的用电设备都至少需要两根线来形成回路,才可以实现通电,也就是一根零线、一根火线,而保护地线只是起保护和抗干扰作用,它和建筑物的接地线连在一起,像家中如用电器漏电就会和大地形成回路使电压控制在安全电压之内,如有装漏电保护器则保护器会动做跳闸保证人身不受到伤害。一般要求比较高的用电设备、大型功率的用电设备或是精密电子仪器要用到保护地线。