朋友你的双控开关的进线是零线 与灯节的那根线是火线 你把这两根线倒一下就行了<br>如果是环形灯管的,应该是启辉器坏了。<br>楼主说的电灯应该是日光灯或者节能灯,如果是白炽灯就不会出现这种情况。对于日光灯,开关必须要装在火线端(电笔会发光的那条线),如果开关装在零线端就会这样。自己如不通行可以找电工将控制开关换到火线上即可。这是常见的老问题了,我回答类似的已经有三次,这里在回答一次。其实你可以用“搜索答案”,来查找答案。 节能灯关了之后一闪一闪的,是因为开关控制了零线,正确应该控制火线。 开关通过零线接荧光灯,关灯后,接火线那段灯丝就会对荧光粉放电,灯就亮了。 由于电路没通,荧光粉上电子来不及释放,火线于荧光粉间没达到一定的电压差,灯暗了。 过一会儿,荧光粉上电子逐步释放,火线于荧光粉间又达到一定的电压差,又会放电。 这就是‘一闪一闪’的机理。 这种‘一闪一闪’的亮,其实是很暗的,白天看大不出。
已解决255712 个装修问题<br>850919人参与装修回答<br>>客厅顶上的灯时不时还响一声,是毛病嘛<br>提问者:匿名|<br>已有1条回答<br>最佳回答<br><img><br>白天的思念<br>线路短路,建议找个电工师傅帮你拆开检查下线路吧,要不然很容易烧坏线路的哦!希望能帮到您,望采纳!<br><img><br>小积分 大惊喜<br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br>我要提问<br>一句话描述您的疑问<br>还可以输入50字<br>问题补充(选填)<br>还可以输入1500字<br>问题分类