加油机自检计算方法加油机自检管理办法为规范加油机自检程序降低自检计算误差特制定本办法。一、自检程序加油站自检由加油站站长组织自检前须通知主办会计自检时加油站站长、当班助理和主办会计三人同时在场。自检回罐油品由当班助理、加油站站长和主办会计共同签字确认。自检后按规定格式填写加油站自检记录表和加油站回罐记录。安全工程部和区域不定期对加油站的部分加油机进行抽检抽检后应填写自检记录表和回罐记录。由加油站人员和抽检人员共同签字确认。二、自检计算方法检定环境:尽量避免日晒、雨淋和有风的环境下检定。如加油机长期不用或管线内有气泡在检定前应先排气。排气结束后通过示油孔观察没有气泡为止。把升标准计量桶放置在水平状态将加油枪插入升标准计量桶内连续加油至升标准计量桶刻度线内接近红线位置。测量加油为非预置加油加油期间非跳枪不得停止加油尽量以连续稳定的流速加油。加油期间不得洒出洒出此次自检无效。记录加油机付出升数V加。计算标准量筒计量升数V桶升标准计量桶红色刻度线为升标准点每一格为升。V桶=×红线上下格数。计算加油机体积付出量相对误差EV。EV=(V桶V加)V桶。计算出EV后乘以‰换算为千分数。自检应连续以连续两次分别以大流量和小流量测量的平均值为加油机付出误差计算结果应在‰之内。检定结束后按照规定的程序进行回罐处理。三、自检结果处理EV,为付出量大于加油机显示量为正超差EV,为付出小于加油机显示量为负超差。在加油站自检记录表上记录V加、V桶和EV如果加油机付出量EV超过‰立即停止使用该计量泵对应的加油枪并报公司安全工程部由工程部联系相关部门校验加油机。加油站每月对所有正在使用的加油机自检两次每台流量计自检两次。上半月自检时间定于号下半月自检时间定于号。凡未按规定自检或未按规定记录者按公司规定进行处罚。四、本规定自下发之日起施行年月号下发的《加油机自检注意事项》同时废止。
联系我们<br>公司热线:86-0592-6080530<br>联系人:<br>项经理<br>联系QQ:<br>电话:<br>86 189 5925 6953<br>传真:<br>0592-6080530<br>邮箱:<br>info@hyl-maritime.com<br>地址:<br>海亦蓝-技术部<br>分油机操作程序与故障排除<br>一、调试准备:<br>1. 电气、线路安装完整,设备完整,无损坏、缺失零部件。<br>2. 管路安装正确,管路密封试验合格,系统无盲板。<br>3. 清洁压缩空气和淡水管路,(清洁压力水管路时注意要拆下分油机密封管路,和工作水管及淡水滤器,直至管路排出清洁淡水)<br>4. 燃油澄清舱蒸汽加热70℃。<br>二、开机程序<br>1. 打开净油出口背压阀。<br>2. 启动供油泵,注意排除和吸入压力是否正常。<br>3. 启动分油机马达,等到启动时间结束(分油机图样键灯停止闪烁,并常亮)<br>4. 如果温度已达到设定温度,可以启动分油机----按program on键<br>5. 等到开始进油时,调节进油量,调节干净油出口压力,压力设定在1.5左右。<br>6. 开始分油后,检查排渣和排水口是否漏油。(无油漏出为正常)<br>三、报警分析与故障处理<br>1.排出压力低和压力高报警:调节流量,调节出油口背压;判断是否压力探头故障----比较压力表值和探头测量值。<br>2.温度高和温度低报警:检查温控阀是否在自动状态(PID灯亮);检查供油泵排出压力是否正常;检查蒸汽压力是否正常。<br>3.最小分离时间报警:报警原理是在设定时间(10min)内出现,SMS压力值小于设定值(0.5bar);处理办法:出现报警后,用几次自动排渣程序,然后开始分油,检查SMS压力是否大于0.5bar,正常值1-1.5bar,如果SMS压力正常后很快又降低或出现报警,说明分油机转鼓内特别脏或者油特别脏,建议多用几次排渣程序,尽可能排出转鼓内油污,如果还不能解决问题,只好解 体转鼓清洁。另外需要判断压力探头是否故障---分油后出现SMS压力降低时,拆开排水管,手动排水,验证排出压力,排出压力高,而没有SMS压力显示,即可判断压力探头故障,或者压力 探头线脱落。如果排出压力低,即可判断清洁水供应问题。<br>4.排渣监控报警:报警原理是该排渣时没有排渣,