保护汽车免受损害,并使发动机处于适当的温度范围内。<br>散热器是冷却系统的主要部分,目的是保护发动机避免因过热造成的破坏。散热器的原理是利用冷空气降低散热器内来自发动机的冷却液温度。散热器有两个主要组成部分,由小型扁平管组成的散热器片,以及溢流罐(在散热器片的上部、底部或两侧)。<br>扩展资料:<br>散热器和水箱共同作为汽车的散热装置,就其材质来说,是金属不耐腐蚀,所以应避免其和酸碱等有腐蚀性的溶液接触,以免遭到损伤。<br>对于汽车散热器来说,堵塞是很常见的故障,减免堵塞的发生,里面应注入软水,硬水需软化后再进行注入,以免产生水垢造成汽车散热器的堵塞。冬季天气寒冷,散热器容易结冰膨胀冻坏,所以应加入防冻液,避免水的结冰。<br>对汽车散热器进行加水时,应将水箱盖慢慢打开,车主等作业人员身体应尽量远离加水口,以免高压的高温油气喷出水口造成人员烫伤。
"在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:<br>Q=860Pl(kcal/h) 式中,<br>860:功的热当量(kca1/h);<br>P:每米电缆的功耗(W);<br>l:电缆的长度(m)。<br>总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。<br><img><br>数据中心或网络机房散热量计算案例<br>某数据中心个面积为465平方米,额定功率为250kW,内有150个机架,最多有20位人员。在本例中,按照惯例假设该数据中心的功率负载为额定功率的30%,即75kW.在上述条件下,数据中心的总发热量为108kW,约为IT设备负载的1.5倍。<br>在本例中,总散热量中数据中心内各项所占的百分比,请注意,由于该系统功率仅为额定功率的30%,所以对UPS和配电系统在总发热量中所占比例的估计要高于其实际值。如果系统以满负荷运转,电源系统的效率将提高,它在整个系统发热量中所占的比例将降低。如果对系统进行过度规划,那么将付出效率大幅降低的高昂代价。<br>相关下载<br><img><br>专注于数据中心基础设施运维与运营管理,分享运行维护经验,分享数据中心行业发展趋势及新技术应用。<br>加微信群:suifengerqu-2013<br>QQ交流群: 108888484<br>投稿邮箱:wj_wh0127@163.com<br>数据中心运维管理<br>ID:wj-yunwei<br><img><br>长按二维码""识别""关注<br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img>"