朋友你的双控开关的进线是零线 与灯节的那根线是火线 你把这两根线倒一下就行了<br>如果是环形灯管的,应该是启辉器坏了。<br>楼主说的电灯应该是日光灯或者节能灯,如果是白炽灯就不会出现这种情况。对于日光灯,开关必须要装在火线端(电笔会发光的那条线),如果开关装在零线端就会这样。自己如不通行可以找电工将控制开关换到火线上即可。这是常见的老问题了,我回答类似的已经有三次,这里在回答一次。其实你可以用“搜索答案”,来查找答案。 节能灯关了之后一闪一闪的,是因为开关控制了零线,正确应该控制火线。 开关通过零线接荧光灯,关灯后,接火线那段灯丝就会对荧光粉放电,灯就亮了。 由于电路没通,荧光粉上电子来不及释放,火线于荧光粉间没达到一定的电压差,灯暗了。 过一会儿,荧光粉上电子逐步释放,火线于荧光粉间又达到一定的电压差,又会放电。 这就是‘一闪一闪’的机理。 这种‘一闪一闪’的亮,其实是很暗的,白天看大不出。
<br>2.短路短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。<br>3.漏电漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。