我们家庭住宅都是单相供电,也就是单相220V电压等级供电,采用TN-S供电系统,也就是一火一零一地,三根电线进入我们家中的配电箱中。配电系统如下图所示。<br>图一<br>电流回路按以下二种回路分析。1、线路回路电流<br>电工基础理论知识中有描述,串联回路中的电流处处相等。如下简图以一个灯光代表所有负载,相对于火线与零线之间可视为一个串联回路,那么相对于为线与零线线路中的电流处处是相等。<br>所以可以否问题中的零线没有电流的说法了。<br>图二<br>更近一步的说明一下,电路电流处处相等,以下面的实物图来说一下,图中的电流表串接在回路中,电流表不管接在线路中哪个位置,电流表的读数都是相等的。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。1、交流电压0.4KV以上(电缆);　　2、电网频率50Hz;　　3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;