家庭电路电源线分为火线和零线。其中,火线与零线之间保持呈正(余)弦振荡式的电势差(220伏特)。由于零线和大地相接,故可大致认为,零线与大地两处的电势相等,即火线与大地也存在220伏特的电势差。当人站在地面触摸火线时,人体便作为导线/电阻连接了不同电势的火线和大地。火线和大地之间的电势差附加到人体两端,导致负电荷不断地从大地经过人体涌入火线。如此,便在人体内形成电流。<br>当人站在地面触摸零线时,则不会有相同的效果。通常情况下,人体的电阻远大于电线,在零线连接大地的情况下,人体虽然构成了电路的一部分,但由于人体电阻相对过大,导致人体被短路,电流很小,可忽略不计(相当于一根导线直接接到电器件两端,致使电器件被短路)。<br>这也就是人们传统认为的,也即是题主提起的,“火线有电,零线没电”的原因。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。1、交流电压0.4KV以上(电缆);　　2、电网频率50Hz;　　3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;