塑料桶能否用于易燃物料(比如汽油),有点经验的人都知道不能。但为啥不能,以及是否完全不能,许多人就没有那么清楚了。<br>那么涂有防静电涂层的塑料桶是否能装易燃物料呢?答案就模糊了。<br>以下是居安咨询总经理唐彬总结的塑料桶静电知识。<br>1.普通塑料桶在盛装易燃液体时的静电危害分析<br>危害1:普通塑料桶在与外界接触摩擦,尤其是可移动塑料桶在搬运过程中,在外表面积聚静电荷,在静电积累到一定的程度,可能会产生刷型发电,刷型放电的能量最大可达10mj,假如这个刷型放电正好在罐口附近,则可能会点燃从罐口散发出的易燃蒸汽,回火导致罐内闪爆;<br>危害2:在往桶内充装液体时,由于液体在充装过程中与充装管壁摩擦,会把静电带入桶内,桶内静电积累,液体可能会与导体间发生刷型放电,刷型放电会点燃桶内的易燃蒸汽云,造成桶内闪爆。<br>2. 塑料桶是否可以盛装易燃液体<br>根据GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.6.2的规定:不应使用绝缘性容器加注汽油,煤油等。 那我们在超市里为啥还能看到塑料桶盛装高度白酒呢?笔者认为,静电的危害主要取决于静电释放能量的大小,而小容积的塑料桶,由于面积和体积小,上面积累的电荷,即使放电,也不足以点燃易燃蒸汽。但究竟允许盛装多大呢? 笔者查阅了美国消法协会标准NFPA30-2008《Flammable and Combustible Liquid Code》表9.4.3, 描述如下:<br>IA 级液体:5升<br>IB 级液体:20升<br>IC 级液体:20升<br>II 级液体:450升<br>III A 级液体:450升<br>III B 级:没有限制<br>易燃与可燃液体的NFPA分类如下:<br>可燃液体(Combustible Liquid):闭杯闪点大于或等于37.8℃(100°F)的液体。<br>可燃液体可分为以下类别:<br>II级液体包括闪点大于或等于37.8℃(100°F),小于60℃(140°F)的液体。<br>IIIA级液体包括闪点大于或等于60℃(140°F),小于93℃(200°F)的液体。<br>IIIB级液体包括闪点大于或等于93℃(200°F)的液体。<br>易燃液体(Flammable Liquid): 闭杯闪点低于37.8℃(100°F)在37.8℃(100°F)下蒸气压力不超过2
<img><br>都知道,建筑资质办理过程复杂,很多建筑企业都愿意直接进行资质购买,可谓省时省力还省心。那说到购买,就离不开价格了,就说二级的吧,买一个二级资质要花多少钱?<br>二级建筑资质购买要花多少钱?<br>一般二级建筑资质要么是通过三级资质升级得来,要么就是直接购买具有建筑二级资质的公司资质。直接购买的话程序简单耗时少,但是费用却不低,其中还存在一定的税收和债务风险,企业要避免这些风险,通过资质剥离,费用大概是几十万,但是费用还受多种因素影响,需要根据实际情况来定。<br>没有进行过建筑资质购买的朋友应该对这方面存在很多疑问,比如资质购买怎么进行?资质购买时有哪些需要注意的要点?<br>1、资质购买怎么进行?<br>有资质购买需求的公司,通过自己公司的能力购买资质肯定是不够的,这时,可以借助资质代办公司来帮忙完成。<br>2、资质购买与公司一起吗?<br>是的。如上所述,我国法律要求不能单独进行资质转让,这要求我们与公司一起收购。<br>3、收购过程需要注意的细节有哪些?<br>购买资质的建筑企业在达成收购协议之前,要注意对方是否有债务、经营不良记录等,以免影响后续工程招标,此外,还要检查资质证书、安全生产许可证是否到期以及能否正常使用。<br>4、资质购买费用会受哪些因素影响?<br>对于整个过程的费用,是建筑企业比较关心的,如果费用过高,将影响公司的长远发展,因此,要注意转让区域、分担税费等,是建筑企业需要了解的。