下面就以 桥架45°上下爬坡弯制作以及计算公式 : 上坡弯头制作以及计算公式 主要讲解上坡弯头的公式如何计算,画线 还有如何切!任何规格大小的桥架都可以做出来! 下坡弯头制作以及计算公式 主要讲解了下坡弯头的公式计算,切法,还有画线方法!全程 3D 讲解无死角 上下爬坡弯头计算爬高距离 主要讲述计算爬高距离!有公式 1.自制的电缆桥架弯头、跳弯、三通的连接处,应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整,缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。 2.电缆桥架弯头对接无错边,焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角。 3.在托盘式电缆桥架内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢,内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前,应把药皮,焊渣清理干净。 4.多层电缆桥架的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的统一直线上。 5.所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆,再刷与桥架颜色相同面漆。 如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。 首先根据现场实际情况确定跳弯高度A,依据勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414 · A。 注:H为所用桥架的高度,因为:tg22.5°=对边/临边=X/H tg22.5°=0.414 所以X=0.414・H 电缆桥架两个45°弯头组合成90°弯头的制作方法 电缆桥架两个45度组合成90度的制作方法 ,需要边宽高度乘以0.8,教程中的桥架大小为300mm×100mm,上下爬坡的弯头需要切割的画线方法,都是以边宽高度的大小来画,45度弯头=100mm×0.8 图中桥架边框宽度为10公分,取宽度的0.8
管道桥架的安装间距计算方法:<br>1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。<br>2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。<br>3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用￠6圆钢;风管长边>630mm时。应采用￠8或￠10圆钢。<br>4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。<br>5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。<br>6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。<br>7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。<br>8、风管不宜安装到与天花板接触。<br>9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。<br>10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。<br>11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。<br>12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。<br>13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。<br>14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。<br>15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。