钳形电流表的使用方法简单,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如右图所示,仪表上有两个表笔插孔), 可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一 般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。
始摇表,将兆 欧表转至:120r/min, 指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放在高压侧,请另 一操作人员分别告知15 钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。停止摇动仪表。 把读出的数值记录在答题纸上,大于 2500M?时用2500+ M?)表示。10、戴好绝缘手套,用放电棒对高压侧进行放电,只要对高压 侧上表明端进行放电即可。 11、 把黄(绿)色测试线(接地线)的一端,从低压侧取开,接在高压接线桩上。 12、 开始测低压侧。检查仪表(1000 兆欧姆摇表),红色测试线接仪表L端纽上,另一端 接在低 压侧进行测试,黑色测试线接兆欧表E端纽上,另一端夹在变压器外壳的接地线上。 开始摇表, 将兆欧表转至:120r/min,指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放 在低压侧,请另一操作人 员分别告知15 分钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。 停止摇动仪表。把读岀的数值 记录在答题纸上,大于1000M?时用1000+ (M?)表示。 13 读取绝缘电阻后,应先断开被试品高压端的连接线,然后将绝缘电阻表停止运转,以免 变压器 在测量师所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏表计。14、戴好绝缘手套,用放电棒 对高压侧进行 放电,只要对低压侧上表明“0”端进行放电即可。 15、清理接线,整理好材料工具,放归原处。16、离开现场 摇测中的安全注意事项如下:(可作为试题) 1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。注意悬挂警示标 还要将高、低压两侧的母线或导线拆除2)先检查手套是否漏气,兆欧表是否有合格证3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。4)测试线不要与底线缠