规格树脂量(L) 再生盐量:50g/L 周期处理水量 (350kg.Mmol/L) 300kg/h 树脂量20L 每再生一次需盐20*50=1kg 350*20/2=3.5T 500kg/h 树脂量25L 每再生一次需盐25*50=1.25kg 350*25/2=4.3T 树脂量50L每再生一次需盐50*50=2.5kg 50*350/2=8.6T 100L工作位置(INSERV)Work position 盐吸慢洗位置(BRINE+RINSE) 50分钟固定循环第一部分 1.反洗位置(RINSE BACK WASH)10 分钟 预清洗位置(REGEN)5 分钟 注水时间8-12分钟 快速清洗位置(RAPIDRINSE)10 分钟 每天用水量:150kg*6=900kg 8.6T*2/6=2.8T 2.8T/0.9T=3天 每三天再生一次 每次需盐量2.5kg、每月约 20kg 注意事项 软水器每月耗盐量,再生时间设定(水硬度以2mmol/L计) 1、水硬度超6mmol/L可能就要二级处理,处理水量与水硬度成反比。 蒸发量为:150kg/h 片机,软水处理器为1T/h 每天使用6小时每 月使用30天,水硬度 6mmol, 注:1.跳轮为12天为一个循环 周期,拨出几条腿为12天内再 生几次。 案例: 跳轮:每4天设置再生一次,12天 再生三次。 软化水参数 4、为确保软水处理器正常工作,应遵循三不断:a、不能断水;b、不能断电;c、不能断盐。 2、控制器清洗、排污时间默认为凌晨2:00-4:00,如时间轮上时间与现在时间不符合,应及时调正
采用回水循环系统,为家庭提供全天候24小时及时的热水供应,其标准已经达到星级酒店的热水设计标准,无论何时,打开龙头5秒之内就出热水。在中国只有少数家庭在安装热水器时会考虑设计回水,绝大部分中国家庭使用热水时都存在需要等待和浪费水的问题,打开龙头先放冷水,等冷水排走后再用热水。1、适用于各种家庭住宅,如:普通家庭单层户型、复式住宅、别墅、发廊等。A、准备装修或正在装修,预埋回水管的;B、已装修好,有热水器、冷、热水管而无回水管的。2、产品可以与各种形式的热水器搭配,如:燃气热水器 、电热水器 、太阳能热水器、热泵热水器等。