那是不是上水的那个孔被堵住了,你找找,这个水要放矿泉水,不能是别的水,用别的水会很容易被堵住的,我用的湖南象外科技有限公司 的就没有出现过这样的现象,不过我用的都是矿泉水
<br>消防主机在手动状态,水泵在自动状态,主机能不能启动新规范里消防泵会有和消火栓按钮的一个联动程序,就是说通过按钮的火警信专号会联属动启泵。除此以外,不管是消防泵和喷淋泵,都不会联动启泵!喷淋泵是通过湿式报警阀的压力开关启泵的!日常使用当中消防水泵应该放置自动状态!<br>根据设计确定,不同的楼层压力不同。一般在保证喷头的喷水强度的前提下系统最不利点喷头的工作压力不应低于0.05MPa。<br>根据设计确定,不同的楼层压力不同。一般在保证喷头的喷水强度的前提下系统最不利点喷头的工作压力不应低于0.05MPa。<br>根据设计确定,不同的楼层压力不同。一般在保证喷头的喷水强度的前提下系统最不利点喷头的工作压力不应低于0.05MPa。<br>根据设计确定,不同的楼层压力不同。一般在保证喷头的喷水强度的前提下系统最不利点喷头的工作压力不应低于0.05MPa。<br>按照规定的标准消防管道强度试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于1.4Mpa,稳压10min,压降不超过0.02mpa,无明显渗漏为合格;严密性试验为工作压力状态下12h不渗不漏为合格。室内消防栓水压一般是不能超过0.5MPa的,但是这个数值不是个定值,还需要根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要<br>设计有规定按设计要求,无规定按施工及验收要求。