专家回答<br>王丽萍/主任医师佛山市第二人民医院消化内科三级甲等<br>擅长疾病:消化内科常见病及疑难疾病诊治,胃肠镜下息肉电切,消化道出血止血术,胃造瘘,食管胃底静脉曲张组织胶栓塞+套扎术。<br>--:--<br>--:--<br>潜血阳性是尿液中的红细胞的数量,出现了明显增多的情况。潜血阳性可能和泌尿道感染、尿道结石和外伤有一定的关系。如果泌尿道有出血,应该大量的喝水,多排尿,能够促进身体的新陈代谢。如果是炎症所引起的,可以在医生的指导下吃一些消炎的药物来进行治疗。如果是结石导致的,可以多喝水,在医生的指导下吃排石药物来治疗。<br>已回答网友0个问题
两台电脑组成 现情况一如下:采用profibus 网络 一台可以正常操作 另一台在测试5611通信卡时,提示 错误0X031a 未找到激活的PROFIBUS/MPI网络……<br>把该地址改为唯一主站 勉强通过测试,但是WINCC还是连接不上。<br>最佳答案<br>参见:如果CP5611无法安装和使用将如何处理?<br>http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=26707026&caller=view<br>专家建议:<br>一般来说,Profibus DP通讯故障有几方面原因,所有网络节点的接地,通讯电缆连接,屏蔽层连接,终端开关设置等,如果这几个方面做得不规范,会出现各种通讯故障甚至损坏站点接口。应当系统的看待某个站点的故障。对于CP5611的故障代码,可以参考:<br>不能在线连接 CP5511 时,如何在 Step7 中进行诊断和补救?<br>http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/11492532<br>CP5611的故障代码与CP5511相同可以用同样的方法诊断。<br>SIEMENS CP5611 MPI通信故障<br>http://wenwen.soso.com/z/q471609611.htm<br>提问者对于答案的评价:<br>感谢! 最后测试出来时线质量问题,因为楼上楼下穿过地方比较多,当时没有换线试。<br>原创文章,作者:more0621,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc233338.html