图一 家庭电路示意图<br>图二 A、B两人触电图<br>如图一图二所示。在闸刀打开的情况下,无论灯泡有没有亮,插座有没有插电器,站地触摸火线(红线)都会触电。因为家庭电路的电源通常认为是恒压的,理论上讲,无论人体与多少电器并联,都不会改变人体两端的电势差,电子依然会从大地流经人体。<br>同样的,无论其他电器的运作情况,站地触摸零线(蓝线)都不会触电(图二给出了有电器运作时的情形)。具体原因不再赘述。<br>但是,触碰零线不会导致触电事故,并不意味着零线没电。实际上,任何一种电器的运作都会有电流从零线经过,而在所有电器都不运作的情况下即使火线也没有电流。<br>因此,这样的提问是不严谨的。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。1、交流电压0.4KV以上(电缆);　　2、电网频率50Hz;　　3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;