什么是钳形表<br>钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支;是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表。<br>钳形表结构及原理<br>钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。<br>钳型表的工作原理和变压器一样。 初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产生了感应电流,电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流数除以圈数。<br>钳形电流表的穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。旋钮实际上是一个量程选择开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳人被测导线。<br>测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。<br>通过铁心按钮将被测导线放入窗口后,要注意钳口的两个面有良好的吻合,不能让其它物体个在中间;<br>钳形表的最小量程是5A,当测量较小电流时显示误差会较大。这是可以将通电导线在钳形表上绕几周后再测,所得读数值除以圈数后便是所要求的结果。
始摇表,将兆 欧表转至:120r/min, 指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放在高压侧,请另 一操作人员分别告知15 钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。停止摇动仪表。 把读出的数值记录在答题纸上,大于 2500M?时用2500+ M?)表示。10、戴好绝缘手套,用放电棒对高压侧进行放电,只要对高压 侧上表明端进行放电即可。 11、 把黄(绿)色测试线(接地线)的一端,从低压侧取开,接在高压接线桩上。 12、 开始测低压侧。检查仪表(1000 兆欧姆摇表),红色测试线接仪表L端纽上,另一端 接在低 压侧进行测试,黑色测试线接兆欧表E端纽上,另一端夹在变压器外壳的接地线上。 开始摇表, 将兆欧表转至:120r/min,指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放 在低压侧,请另一操作人 员分别告知15 分钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。 停止摇动仪表。把读岀的数值 记录在答题纸上,大于1000M?时用1000+ (M?)表示。 13 读取绝缘电阻后,应先断开被试品高压端的连接线,然后将绝缘电阻表停止运转,以免 变压器 在测量师所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏表计。14、戴好绝缘手套,用放电棒 对高压侧进行 放电,只要对低压侧上表明“0”端进行放电即可。 15、清理接线,整理好材料工具,放归原处。16、离开现场 摇测中的安全注意事项如下:(可作为试题) 1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。注意悬挂警示标 还要将高、低压两侧的母线或导线拆除2)先检查手套是否漏气,兆欧表是否有合格证3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。4)测试线不要与底线缠