做桥架的爬坡的计算公式:<br>桥架三线距离=边高乘于公式!<br>30°乘0.5<br>45°乘0.8<br>60°乘1<br>90°切两个45°<br>桥架爬坡弯的计算公式:<br>桥架45度弯头:<br>斜边 = 高度 x 1.4<br>底边 = 高度<br>上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1<br>左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1
管道桥架的安装间距计算方法:<br>1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。<br>2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。<br>3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用￠6圆钢;风管长边>630mm时。应采用￠8或￠10圆钢。<br>4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。<br>5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。<br>6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。<br>7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。<br>8、风管不宜安装到与天花板接触。<br>9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。<br>10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。<br>11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。<br>12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。<br>13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。<br>14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。<br>15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。