一电线如何选购<br>家装离不开电线,尤其是旧房,电线虽小“责任”重大。装修用什么电线好?要注意选用装修电线的注意事项<br>1.装开关的暗盒要选质量好的.<br>2.照明线1.5的,插座线 2.5 的,空调线用4 的。电线推荐用熊猫的。浴霸的电线用插座线 2.5 的,如果有条件,用4的是最好的了.<br>3.穿线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏.穿线管应用阻燃PVC线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的。4分的管子只可以穿 1.5 的照明线,而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿 2.5 的电线,一根管子中最多只可以穿 3 根 2.5 的电线。另外PVC管子对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。<br>二、电线规格<br>家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线BVV2×2.5和BVV2×1.5,分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。购买电线,首先看成卷的电线包装牌上有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号,再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡、质地疏松、能点燃明火。其次看长度、比价格。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正规产品长度60—80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100—130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。BVV2×2.5铜芯直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜,外层光亮而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,会升温而不安全。最后,您购买电线应去交电商店或厂家门市部等专业商店购买。<br>家装离不开电线,尤其是旧房,电线虽小“责任”重大
地线1.5...<br><img><br>电线规格使用的地方不分品牌的,一般2.5平方的电线用于固定插座配线,1.5-2匹空调。<br><img><br>可以用2.5平方的接地线,一般的插座接地线标准是2.5平方双色线,<br><img><br>给你推荐下电线电缆十大品牌,你可以看看: 1. ... 远东-(中国驰名商标,中国名牌产品,中国最有价值品牌之一,重点高新技术企业,电线电缆十大品牌,远东电缆有限公司); 4. 胜华电...<br><img><br>用,浪费了钱 用当然可以用,但是最不经济的做法就是这样了,铜线钱花了,却只能当铝线用。 最大安全载流量为16A(考虑你穿管敷设),最大安全负载为3.5KW(纯阻性负载,或整体...<br><img><br>其值小于相线(火线)电流。所以零线导线截面积可以小一点。但是在家庭装修中,各支路的火线和零线截面积必须相同,如插座铜芯线4mm²意为火线和零线都必须是4mm&...<br><img><br>要两根都是4平方的,零火线两个是一起运行才是一个正常回路,地线小一点没关系。