\ue50a原创　\ue50b\ue50a原创　\ue50b\ue50a2020-03-09　15:20:31　\ue50b发电机电压调节器出现故障,发电机调节器失去控制或检测电压线路不正常,会使发电机发电电压过高。　由于电源线的允许电压偏差,发电机的额定电压通常为+　-5%,也就是说,整个电源线允许10%的电压损耗。为了保持线路的平均额定电压,线路顶部的电压可以高于线路额定电压的%,而线路末端的电压可以低于线路额定电压的5%,线路的额定电压,因此发电机的额定电压应比同等级电网的额定电压高5%。
一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。<br>2. 实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多;<br>离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的,高扬程的泵在高扬程点工作时他的流量是设计点的流量,如果在低扬程工作时,相当于泵的出口阻力减小,这时离心泵的流量就会增加,电机就会超负荷,超到一定程度就会烧毁电机。<br>例如一台给水泵的扬程为50米,流量为50立方米/小时,当它往50米高处给水的时,它的流量是50立方米/小时,当它往40米高处给水时,它的高度和阻力降低了它的流量可能达到80-90立方米/小时以上,这时电机就会发热或烧毁。<br>3. 水泵无水工作时间太长。<br>4. 带负荷启动可以造成电机损坏。