塑料桶能否用于易燃物料(比如汽油),有点经验的人都知道不能。但为啥不能,以及是否完全不能,许多人就没有那么清楚了。<br>那么涂有防静电涂层的塑料桶是否能装易燃物料呢?答案就模糊了。<br>以下是居安咨询总经理唐彬总结的塑料桶静电知识。<br>1.普通塑料桶在盛装易燃液体时的静电危害分析<br>危害1:普通塑料桶在与外界接触摩擦,尤其是可移动塑料桶在搬运过程中,在外表面积聚静电荷,在静电积累到一定的程度,可能会产生刷型发电,刷型放电的能量最大可达10mj,假如这个刷型放电正好在罐口附近,则可能会点燃从罐口散发出的易燃蒸汽,回火导致罐内闪爆;<br>危害2:在往桶内充装液体时,由于液体在充装过程中与充装管壁摩擦,会把静电带入桶内,桶内静电积累,液体可能会与导体间发生刷型放电,刷型放电会点燃桶内的易燃蒸汽云,造成桶内闪爆。<br>2. 塑料桶是否可以盛装易燃液体<br>根据GB13348-2009《液体石油产品静电安全规程》4.6.2的规定:不应使用绝缘性容器加注汽油,煤油等。 那我们在超市里为啥还能看到塑料桶盛装高度白酒呢?笔者认为,静电的危害主要取决于静电释放能量的大小,而小容积的塑料桶,由于面积和体积小,上面积累的电荷,即使放电,也不足以点燃易燃蒸汽。但究竟允许盛装多大呢? 笔者查阅了美国消法协会标准NFPA30-2008《Flammable and Combustible Liquid Code》表9.4.3, 描述如下:<br>IA 级液体:5升<br>IB 级液体:20升<br>IC 级液体:20升<br>II 级液体:450升<br>III A 级液体:450升<br>III B 级:没有限制<br>易燃与可燃液体的NFPA分类如下:<br>可燃液体(Combustible Liquid):闭杯闪点大于或等于37.8℃(100°F)的液体。<br>可燃液体可分为以下类别:<br>II级液体包括闪点大于或等于37.8℃(100°F),小于60℃(140°F)的液体。<br>IIIA级液体包括闪点大于或等于60℃(140°F),小于93℃(200°F)的液体。<br>IIIB级液体包括闪点大于或等于93℃(200°F)的液体。<br>易燃液体(Flammable Liquid): 闭杯闪点低于37.8℃(100°F)在37.8℃(100°F)下蒸气压力不超过2
<img><br>5月14日,阜阳市颍上县谢桥派出所民警查获一个藏在居民区商店里的黑“加油站”,里面柴油加油机、汽油加油机齐全,更令人惊讶的是,“加油站”的油桶竟放在厨房里……<br>昨天,谢桥派出所负责人告诉记者,5月14日,在进行人口信息核实例行活动中,发现吴海社区一百货店老板面对民警神色异常,民警也闻到了一股汽油味。经过检查,民警发现商店背后的院子里有两台加油机,可加汽油和柴油,原来这个商店还是一个没有名字的“加油站”!在厨房里,民警还发现了多个油桶,其中一个油桶满是汽油,还没卖出去。“商店老板后来承认,他是预先在油桶里灌满柴油、汽油,如果有客户来,就连油桶一起卖出去,这样很多车不一定要直接到他这里加油。”办案民警说。<br>据办案民警介绍,2016年谢桥镇对辖区内的加油站进行排查,取缔了多个非法加油站。去年10月阜阳市整治非法加油站,谢桥镇属于重点区域。因此商店老板訾某称这个“加油站”原先并不在居民区里,而在谢桥镇一条马路边上,因为是非法的所以被取缔了。今年上半年,訾某把被取缔的加油站搬到家中偷偷营业。訾某说,他的油质量不高,只卖给要求不高的车主,油价要比市面上便宜三分之一左右,因此吸引了不少车主来加油。<br>目前,訾某的黑“加油站”已被取缔。<br>佰佰安全网提醒:公共场所的管理者、经营者们要加强管理,出入这些场所的人也应警惕,具有防范意识,让犯罪分子无可乘之机,下面请看以下佰佰安全网为您带来的安全科普知识,希望对您的生活有所帮助。<br>延伸 · 推荐