狸窝是帮助用户解决问题 提供教程解决方案 在这个过程中有使用我们自己开发的软件 也有网上找的工具 只要帮助用户解决问题就好!在这个过程中我们的教程方案写作老师比较辛苦 有时为了一个教程要试验测试好几天及连续加班多日, 而大家的赞赏是一种肯定和表扬 不在于多少|打赏随意|只要你开心, 更像征一种鞭策和鼓励!!!<br>无法启动此程序,因为计算机中丢失QtCore4.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题的评论
回复(2)<br>只看楼主我要回复<br>浴室(特别是宾馆)的剃须刀插座;医院的手术室、特护室(特别是心脏)均有隔离变压器。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0<br>我们用的低压电(380、220V)因是中性点直接接地的系统,对地电阻很小,相线对人体的触电危险很大,在某种生产场地中人身不能同正常场所一样的工作,触电危险比正常地方增加很多,就需要装隔离变压器(与大地无电位差)。<br>UPS供电的系统,也是因电源侧对地有电位差,如果用电设备中某个点需要接地、或不能与大地有电位差的,就需要装隔离变压器。UPS的旁路电源也需要装隔离变压器。<br>其他用电设备不允许对地有电位差的也需要装隔离变压器。<br>来自 PC回复举报<br>赞同0