想必大家应该都什么是散热器吧,其实就是一种散热的东西,不过和电风扇不一样哦。汽车散热器安装位置<br>汽车散热器大多安装在发动机及风扇的前方。其功用是增大散热面积,加速冷却液的冷却。为了将散热器传出的热量尽快带走,在散热器后面装有风扇,与散热器配合工作。下面就和汽车汽车维修网小编一起看下汽车散热器的作用吧。<br>工作原理<br>原理是这样的,根据水温,发动机负荷,信号传递给电脑,发动机电脑控制风扇高低速继电器,同时还受空调压力影响,空调电脑接收空调压力开关,室内外温度,等信号,然后通过总线把空调信号传给发动机电脑,发动机接收到可以开启信号,控制压缩机,同时控制风扇继电器吸合,当空调压力受环境,和自身影响增大时,发动机电脑接收到空调电脑信号,控制风扇高速继电器吸合,风扇高速运转。
"在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:<br>Q=860Pl(kcal/h) 式中,<br>860:功的热当量(kca1/h);<br>P:每米电缆的功耗(W);<br>l:电缆的长度(m)。<br>总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。<br><img><br>数据中心或网络机房散热量计算案例<br>某数据中心个面积为465平方米,额定功率为250kW,内有150个机架,最多有20位人员。在本例中,按照惯例假设该数据中心的功率负载为额定功率的30%,即75kW.在上述条件下,数据中心的总发热量为108kW,约为IT设备负载的1.5倍。<br>在本例中,总散热量中数据中心内各项所占的百分比,请注意,由于该系统功率仅为额定功率的30%,所以对UPS和配电系统在总发热量中所占比例的估计要高于其实际值。如果系统以满负荷运转,电源系统的效率将提高,它在整个系统发热量中所占的比例将降低。如果对系统进行过度规划,那么将付出效率大幅降低的高昂代价。<br>相关下载<br><img><br>专注于数据中心基础设施运维与运营管理,分享运行维护经验,分享数据中心行业发展趋势及新技术应用。<br>加微信群:suifengerqu-2013<br>QQ交流群: 108888484<br>投稿邮箱:wj_wh0127@163.com<br>数据中心运维管理<br>ID:wj-yunwei<br><img><br>长按二维码""识别""关注<br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img><br><img>"