夏天有一种黑色的小飞虫,<br>经常出现在卫生间里,<br>很多人都不知道它是从哪冒出来的,<br>其实它是从下水道地漏里爬出来的。<br>今天就来教大家,<br>如何将这些讨厌的小飞虫彻底消灭干净!<br>方法一:<br>准备一只旧丝袜,套到地漏的盖子上,再剪去多余的丝袜。<br>接着,把它盖到地漏上,这样小飞虫就飞不出来。这个方法的优点是,不仅可以防止小飞虫飞出来,而且还可以防止头发等异物流入下水道,一举两得;缺点是不能杀死下水道里的小飞虫。<br>方法二:<br>首先,准备一瓶杀虫喷雾和一张保鲜膜。然后往地漏里喷杀虫喷雾,要多喷几下。<br>接着,把保鲜膜盖到地漏上。<br>然后把地漏盖子盖上去,闷上几个小时,里面的虫子就能全部消灭。<br>另外,用这个方法时要注意洗脸盆的漏水口也要闭合上,因为这里通常和地漏的下水管道相通。<br>使用完方法二,再接着用方法一,这样就最完美了。<br>很多人要问,已经飞出来的小飞虫该怎么解决呢?方法也非常简单,可以直接用杀虫喷雾或者点一盘蚊香放在卫生间,也可以用驱蚊液,然后关好门窗闷一个小时,小飞虫就能全部消灭了。<br>最后再提醒大家,小飞虫喜欢阴暗潮湿的环境,只要保持卫生间整洁干燥,多通风就可以从根源上杜绝了。
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。<br>基本介绍<br>性能<br>(1)调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。<br>(2)压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。<br>(3)流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。<br>它可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平。这里的传输介质主要是水。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,据统计其节水效果约为30%。<br>1、关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;<br>2、将调节螺钉<br>减压阀<br>按逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀;<br>3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;<br>4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧<br>螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;<br>5、如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。<br>原理<br>作用原理:减压阀的是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动;阀体内无弹簧,故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑;密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为