图三<br>图四<br>图五<br>2、线路对地电流<br>如图一中所示,火线L3对地线PE间是有电流,这个电流会因所加在两端的电阻的大小成反比关系,即电阻越大电流越小。与火线与地线之间的电容大小成正比关系,即电容值越大电流值越大。这里要说明一点,我们平时见到的线路,都会有线路电容存在的,所以火线对地一直是有电流存在的,只不过这个电流是很小很小的,我们感知不到。<br>这时零线对地线之间,按理论是不存在电流,是因为供电系统中在变压器处零线与地线是相接在一起的,经过各级配电节点始终是独立并且可靠连接的。但是如果在某个配电节点处断路了,那么零线对地也是会有一定的电流,这个电流值相对较小。<br>这里要也要说明一下,在用电设备终端,地线未做重复接地时,零线对大地也是有容性电流存在的,这个电流很小很小因为线路电容很小很小。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。1、交流电压0.4KV以上(电缆);　　2、电网频率50Hz;　　3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;