(1)高压侧与低压侧压力表指示值比标准值低,通过观察孔可见气泡。原因:制冷循环漏气;制冷剂没有定期补足。处理:用测漏仪测漏,并进行修理,补足制冷剂。<br>(2)低压侧压力表指示负压,高压侧指示比正常值低,储液罐/干燥器前后管路有温差,严重时,储液罐/干燥器后管路有霜。原因:膨胀阀或低压管路阻塞,储液罐/干燥器或高压管路阻塞;膨胀阀压力泡漏气,针阀完全关闭。处理:清除或更换相关部件和储液罐/干燥器,若压力泡漏气,更换膨胀阀。<br>(3)高、低压两侧,压力表均指示比标准值高,冷凝器排出侧不热。原因:制冷剂填充过量。处理:排出多余制冷剂,使压力达标。<br>(4)在高、低压两侧,压力表均指示比正常值高,但停机后,高压侧压力急骤。原因:制冷循环中混入空气(抽空不够或填充时有空气进入)。处理:重新抽空加注,如仍有上述症状,更换储液罐/干燥器及压缩机油。<br>(5)高、低压侧压力表均指示比正常值高,低压侧管路形成霜冻或深度冷凝。原因:膨胀阀失效(针阀开启过宽);膨胀阀压力泡与蒸发器连接断开。处理:检查和重新接好压力泡或更换膨胀阀。<br>(6)低压侧压力高,高压侧压力低,停机后,两侧压力立即趋于平衡。原因:压缩机阀、活塞或活塞环损坏,不能有效压缩。处理:更换压缩机。<br>(7)在低压与高压两侧,压力表指示值波动。原因:由于干燥器超饱合,制冷剂中的湿气不能去除,使膨胀阀中的针阀冻结,引起冰堵,当制冷剂不再循环时,冰被周转热量解冻再冻结成冰,这一过程反复循环。处理:更换储液罐/干燥器及压缩机油,重新抽真空加注制冷剂。
自拉条。退条。百分百暴击。回火。守护。禁疗。真缝合怪。<br>是点火[s:a2:那个…]建议实装灼烧<br>可以在ban吞局对付偷猪人<br>必暴<br>撕裂禁疗<br>小心眼<br>控制结束时自拉条<br>还不简单,就初代超鬼王山风那个技能,实装即可<br>兽王的荣耀,放大清除场上所有召唤物并且三回合内无法再次释放[s:a2:lucky]<br>换个角度想想也可以超模<br>1.普攻里的被动:必定暴击<br>2.施加自拉条状态的低火技能(变身?)<br>3.群体aoe加深度禁疗(和二技能有联动或者叠层数)<br><img><br>兽王的荣耀,放大清除场上所有召唤物并且三回合内无法再次释放[s:a2:lucky]<br>兽王:为我所用<br>首先肯定不可能动普攻,所以普攻必爆pass 火夫警告第一次 [s:a2:doge]<br>还不简单,就初代超鬼王山风那个技能,实装即可<br>怎么样的,那时候我还没入坑,有啥技能啊<br>特点是evp王者[s:ac:哭笑]<br>初代超鬼王、吸血姬十的心理阴影一辈子<br>丛林之王,敌方有单位行动条时,自身增加同样的行动条。单个回合生效一次(这里写进普攻被动)<br>2技能,怒吼,主动释放对敌方一个单位150%伤害,并附上一个不可驱散的印记(胆怯),攻击力下降50%,消耗鬼火翻倍,持续两回合。<br>胆怯单位行动时,给山风增加10%的行动条。<br>3技能,对一个单位造成315%的伤害必定暴击,如果目标有胆怯状态则无视其御魂被动,视其防御为0。击杀胆怯单位的目标可以对敌方全体施加胆怯。<br>己方每阵亡一个单位,自身增加30%行动条。回复3点鬼火。<br></table>商务市场合作: BD@donews.com , 内容合作: wangchuang@donews.com / QQ 972310705 , 违法和不良信息举报电话: 010-60845018 邮箱: jubao@infinities.com.cn ,网上有害信息举报专区