排除方法: 1)打开制氧机电源开关,使机器运转。将湿化瓶拧下,看流量计浮子是否可调,如可调,则湿化瓶芯被水 垢堵死,用针将湿化瓶芯孔通开,即可。反之检查流量计旋流。 2)逆时针旋转流量计旋钮,看流量计旋钮杆是否跟着转动,如不跟着转,流量计损坏,联系厂家维修人员 更换或维修流量计。http://www.zyjcs.com/product-87.html
没问题的,只要不降到零就没事,千万别在地面乱钉东西外界因数导致的,没问题<br><h3>全部个回答</h3><br><img><br>没问题的,只要不降到零就没事,千万别在地面乱钉东西<br>小小千寻小尼玛 昨天8:16<br><img><br>外界因数导致的,<br>yukisnowfox 昨天11:36<br><img><br>没问题<br>抬头走我路 昨天22:55<br><h3>更多问题</h3><br>这已经很好了,通常打8个,24个小时降到7就很不错了这个是正常现象,打压时可能进去了一些空气,时间长了,空气也就被压缩了。如果你担心系统漏水的话,那是多余的,如果系统漏水,压力早就掉没了l。<br>只要压力没有掉至复0,没有制问题(排除压力表损坏、读数不准等情况在外)。<br>只要压力没有掉至0,没有问题(排除压力表损坏、读数不准等情况在外)。都是打8个压、暖气片<br>地暖才打5个压?谁这么水,标准6个压,有时打到8个压更保险。管子太瞥怕打爆吗地暖试压,打了5个压.10天左右只剩4个压,正常。<br>没问题,正常泄压<br>一公斤压力等于0.1MPa;一般打6至8个压力,规范规定试验压力为工作压力的1.5倍。 在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格.<br>没问题!刚开始降是因为地暖管膨胀所致,降到一定程度就不会再降了!可以再补压试试<br>没问题,正常泄压<br>有漏点应该,一般情况下打压后变化很小的。就是撒大声地<br>作为自家工程看自己接受程度,减压很多证明有泄露。