桥架梆高.a<br>哈,这个公式我一下子说不上来了.不过怎么做的方法是固定的吧.你是做90度弯角是吧?开口应该切开的长度=桥架边高度*1.414/2,比如说20cm的桥架,那么就是20cm*0,707=14.14cm.你切14,14cm的开口,当然要求是等腰三角的哦,两边切的一样就好了.切两个,保证你是直角的弯头,这样计算最简单啦.要说标准公式就麻烦了,什么cos22.5度角,还开根什么的<br>先要看它的尺寸,是多大的,在做等腰三角行 一般说弯头有三种形式:第一种、平弯头,一般按两个135°的折角就能构成一个90°的弯头;第二种、水平转垂直向下弯通和水平垂直向上弯通;第三种、水平转垂直向下平弯通(分左右).第二种最好采用过度弯头进行过度;第三种现场制作比较困难,最好有厂家定做.具体什么形式如有必要我可以帮你设计一下.<br>桥架弯头的制作其实很简单!弯头度数的计算可以用公式来计算!例如:30度上下爬坡弯头的公式为 x=0.536*e 如果说连上下爬坡弯头都不知道!哪看下图桥架的上下爬坡<br>一:放样量取法优点是不需要计算三角关系,只需要量出爬坡高度cd的长度,和水 值得注意的是在桥架上画线下料时od的长度是桥架的下梆底. 二:万能公式下料口的<br>桥架90度水平弯,假设:一般的桥架为两米长,10公分高!拿200的桥架说吧!90度一般都是让物才需要的,假设你量的80需要做弯,从什么地方开第一道口,取决于你,假如你要做20公分的,就从60开第一道口,第二道口拿你的20公分乘1.414,就是第二道口,口子的大小是桥架的高度乘0.82,你可以参考别人做的,一看就会明白<br>总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是 桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线 ,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”.<br>电缆桥架的宽度设计时分电力电缆和控制电缆,计算公式不同: 对电力电缆可以采用上面的公式,控制电缆可以采用这个公式:b=S/h=S0/40%(S=S0/40%) 式中S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+ n1,n2,n3为相应电缆根数
未经允许私自将他人的私人照片公开属于侵犯个人隐私权利,违法行为。一般是通过法院起诉解决,可以让其消除影响、赔礼道歉,有损失的可以主张赔偿损失。<br>《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条　承担民事责任的方式主要有:<br>(一)停止侵害;<br>(二)排除妨碍;<br>(三)消除危险;<br>(四)返还财产;<br>(五)恢复原状;<br>(六)修理、重作、更换;<br>(七)继续履行;<br>(八)赔偿损失;<br>(九)支付违约金;<br>(十)消除影响、恢复名誉;<br>(十一)赔礼道歉。<br>法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。<br>本条规定的承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。