零线上有电流。因为零线和火线在电路中是串联的,它和火线中的电流是一样大的。零线上既有电阻又有电流,所以零线上当然有电压。 只是我们平时所说的“零线上没有电压”是指它相对于地球而言的。因为零线一般与地线相通,它和大地之间的电压为0,所以我们站在地上摸零线是不会发生触电事故的。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。1、交流电压0.4KV以上(电缆);　　2、电网频率50Hz;　　3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”;