发现尿潜血阳性应结合尿沉渣镜检或者尿流式红细胞计数的结果。尿沉渣镜检红细胞的正常值是每一个高倍视野红细胞应少于3个,12小时尿红细胞计数应小于50万个。超过以上界限,就可诊断为血尿。这种在显微镜下才能诊断的血尿,叫做镜下血尿;与之相对应的是肉眼血尿,是指肉眼可看到尿中有血,尿的颜色可见微红,呈洗肉水样,或是血块等。一般而尿潜血的原因主要有炎症、结石、肿瘤。如肾小球肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎等,除了可能会有尿潜血发生,尿液检查也会有潜血发生,结石本身不论是肾脏、输尿管或膀胱结石,都可能造成潜血。
两台电脑组成 现情况一如下:采用profibus 网络 一台可以正常操作 另一台在测试5611通信卡时,提示 错误0X031a 未找到激活的PROFIBUS/MPI网络……<br>把该地址改为唯一主站 勉强通过测试,但是WINCC还是连接不上。<br>最佳答案<br>参见:如果CP5611无法安装和使用将如何处理?<br>http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=26707026&caller=view<br>专家建议:<br>一般来说,Profibus DP通讯故障有几方面原因,所有网络节点的接地,通讯电缆连接,屏蔽层连接,终端开关设置等,如果这几个方面做得不规范,会出现各种通讯故障甚至损坏站点接口。应当系统的看待某个站点的故障。对于CP5611的故障代码,可以参考:<br>不能在线连接 CP5511 时,如何在 Step7 中进行诊断和补救?<br>http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/11492532<br>CP5611的故障代码与CP5511相同可以用同样的方法诊断。<br>SIEMENS CP5611 MPI通信故障<br>http://wenwen.soso.com/z/q471609611.htm<br>提问者对于答案的评价:<br>感谢! 最后测试出来时线质量问题,因为楼上楼下穿过地方比较多,当时没有换线试。<br>原创文章,作者:more0621,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc233338.html