正常情况下,低压管路呈低温状态,高压管路呈高温状态。 从空调压缩机出口——冷凝器——储液干燥器——膨胀阀进口处,这一部分是制冷系统的高压区, 这部分部件应该先烫后热,温度是很高的,手摸 时应特别小心,避免烫伤。 如果在其中某一部分(例如在冷凝器表面)发现有特别热的部位,则说明此部分有问题,散热不 好。如果某一部位(如膨胀阀进口处)特别凉或 者结霜,也说明此部分有问题,可能是堵塞。储 液干燥器进出口之间若有明显温差,则说明此处 有堵塞,或者制冷剂量不正常。 从膨胀阀出口——蒸发器——空调压缩机进口处,这部分低压区部件表面 应该是冰凉的,但膨胀阀处不应发生 霜冻现象。 空调压缩机高低压侧之间应该有明显温差,若没有则说明几乎没有制冷剂, 系统有明显泄漏。 •4、用眼睛检查渗漏部位 (2)全部软管,尤其在管接头附近查看有无鼓泡、裂纹、油渍。 (7)储液干燥器的易熔安全塞、视液玻璃(检视窗)、高低压阀连接处。 (8)歧管压力表的连接头、手动阀及软管处。
<br>空气开关的原理是当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。<br>另外,空气开关还存在当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。<br><img><br>空气开关原理图