电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。接地的种类<br>我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地系统两大类。<br>接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。<br>一、中性点直接接地<br>中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统,<br>中性点直接接地系统的<br>优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。<br>缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。<br>二、中性点不接地<br>优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。<br>缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。<br>三、 中性点经消弧线圈接地<br>但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。<br>如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。<br>中性点经消弧线圈接地<br>四、中性点经电阻接地<br>该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。<br>中性点经接地电阻接地<br>(1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。<br>优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。<br>单相接地故障电流小于
厂商指导价:¥暂无报价经销商报价:¥暂无报价<br>级别:小型车保修:暂无排量:暂无变速箱:暂无<br>综合油耗<br>(100km)<br>- -加速时间<br>(0-100km/h)<br>- -最长轴距<br>(mm)<br>- -<br>车身颜色<br>车系<br>亮点<br>时尚动感指向精准空间够用<br>竞品口碑排行<br>对比车系综合评分<br>外观4.2分<br>内饰3.6分<br>空间3.9分<br>竞品盘点<br>长安CX20文章<br>网通社从国家质检总局缺陷产品管理中心了解到,部分CX20车型由于安全气囊安装问题,在安全气囊起爆时,可能会导致气囊脱离方向盘,存在安全隐患。重庆长安汽...