"点击下方名片,关注公众号<br>接地的定义很多,从接地的目的看,一般可以分为保护性接地和功能性接地两种。<br>1.保护性接地<br>防电击接地:防电击接地属于安全(safety)范畴,它是为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜人而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。这种接地,也是狭义的“保护接地”,有时叫“PGND”;<br>防雷接地:将雷电或浪涌导人大地,防止大电流使人身受到电击或财产受到破坏;<br>防静电接地:将静电荷引人大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易受静电作用而产生故障,接地后可防止集成电路的损坏。注意:此防静电接地并非EMC意义上的防ESD(静电放电)接地,ESD现象是一个瞬态过程,而防静电接地是为了防止电荷的累积避免发生ESD现象;<br>防电蚀接地:地下埋设金属体作为牺牲阳极或阳极,防止电缆、金属管道等受到电蚀;<br>EMC接地:为防止、屏蔽、抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,避免干扰电流流过电路板或产品内部的EMI电流流过产品中的等效发射天线,通过接地手段引导这些电流的流向,最终通过测试。<br>2.功能性接地<br>功率接地:为了保证电力系统正常运行,防止系统振荡,保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当地方进行接地,交流一般为中性点,在电子设备系统中,则称除电子设备系统以外的交直流接地为功率地;<br>逻辑接地:为了确保稳定的参考电位,将电子设备中所有或局部电路的参考点作为“逻辑地”或“OV”地,规定这一点的电压为OV,电路中其他各点的电压高低都是以这一参考点为基准的,电路图中所标出的各点电压数据都是相对于地线的大小。一般采用金属底板或PCB中的平面作为逻辑地。本书中将数字电路的逻辑接地称为“工作地”或“GND”,将其他模拟信号系统的逻辑地称为“模拟工作地”或""AGND”;<br>屏蔽接地:将干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,也可减少电子设备产生的干扰影响其他电子设备。EMC测试的时候,这个接地点通常就是参考接地板;<br>从接地的定义来看:EMC范畴内的接地属于功能性接地。EMC范畴内的良好"
贮存易燃气体、液化气体、液态碳氢化合物或其他有火灾危险的贮罐等容器,都应实施可靠接地;容积大于50m3的贮藏,应沿着其直径方向布设接地且不得少于2处。使用中应避免防静电接地线及接地装置意外碰伤、断线;管道的法兰处要求具有较良好的导电性。凡注油漏斗、浮动罐顶、工作站台、磅秤、金属检尺等辅助设备或工具均应实行良好的接地;油壶或油桶装油时应与注油设备跨接起来并且接地。汽车油槽应带金属链条,链条一端和油槽底盘固定相连,另一端下垂于大地活动接触。油槽车在装油卸油之前,应与贮油的设备跨接并接地;装卸完毕应先拆除油管,方可拆除跨接线和接地线。所有装卸油的设备都要遵守“先接地,后接油管”,“先拆油管,后拆地线”的原则。可能产生和积累静电的固体和粉体作业中,压延机、上光机及各种辊轴、磨、筛、混合器等工艺设备均应该接地。