电力交流4群:458622441<br>避雷器的接地线与接地装置的连接点与被保护设备的接地点应尽量靠近。进线段保护用的排气式避雷器,正常接线时接地电阻应不大于10Ω,简化接线时一段不大于5Ω。所谓简化接线是指35KV小容量变电站采用500-600m进线段,或采用150-200m进线段时保护接线方式。<br>变电站母线保护阀型避雷器和进线保护阀型避雷器的接地线与变电站的地线网直接相连,其接地电阻值随变电站的地线网而定。
A、2UYH<br>B、1UYH<br>C、2YYH<br>参考答案<br>立即搜索<br>您可能感兴趣的试题<br>电路中负荷为()时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。<br>A、电感性负载<br>B、电容性负载<br>C、电阻性负载<br>在实际应用中,常用()定为设备的额定容量,并标在铭牌上。<br>A、有功功率P<br>B、无功功率Q<br>C、视在功率S<br>交流高压真空接触器广泛应用于()等领域电气设备的控制。<br>A、海运<br>B、配网的配电线路<br>C、防雷设备<br>运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点()以内。<br>A、1m<br>B、2m<br>C、8m