为了防止静电对易燃、易爆物如易燃油、天然气贮罐和管道的危险作用而设的接地。<br>接地的作用总的步说可以分为有两个:保护人员和设备不受损害叫保护接地;保障设备的正常运行的叫工作接地。这里的分类是指接地工程设计施工中考虑的各种要求,并不表示每种“地”都需要独立开来。相反,除了有地电信号抗干扰、设备本身专门要求等特殊原因之外,我们提倡尽量采用联合接地的方案。-武汉国电西高
几根接地体用圆钢或扁钢焊接而成。自然接地体是指可以用来作为接地体的敷设在地下的金属管道、建筑物钢筋混凝土基础的钢筋、自流井插入管等。<br>人工接地体要达到规定的接地电阻(保护接地为4Ω,一般重复接地为lOΩ,防雷接地为lOΩ)需要花费大量的钢材。为了节约钢材,并降低接地电阻,应尽可能利用自然接地体。如果利用自然接地体能达到接地电阻值要求的,且自然接地体又是非常可靠的,则不必再埋设人工接地体。一般情况下,是利用自然接地体的同时,埋设部分人工接地体。<br>常用的自然接地体有<br>1)各种地下的金属管道。但严禁使用煤气管、输油管等有火灾和爆炸危险的管道。<br>2)与大地有可靠连接的建筑物的钢结构件。<br>3)建筑物钢筋混凝土基础的钢筋。<br>4)地下电缆的金属外皮。