是看隔离开关的,隔离开关应该是630A左右吧?进线柜电流根据变压器来计算,容量=根3*电压*电流,315变压器的额定电流约为455A,隔离开关600(630)是一个规格,400有一个规格,所以只能用630或600的隔离开关,一般柜子的额定电流都以隔离开关的大小来写的,一般变压器都不会满载运行的,所以进线柜用300的电流表也可以,电容柜的电流表是根据电容的数量及容量来计算的,计量柜和进线柜的差不多
地线对火线电压应该是220V,地线对零线的电压应该为零伏。 你家的地线有电,地线对火线有110伏电压,用电笔量地线有电,把空开断开,在没有电的情况下用电笔量地线还是有电。说明你家(或邻居家)的火线在空开上端漏电,并与接地线连接了,解决方法:将空开换成漏电开关,在断电的情况下查开关箱和电表箱看是否有绝缘损坏的现象,地线有电说明接地线连接不好或与接地极连接不...[详细]回答者:jackobin3人觉得有用<br><img><br>sys19818888<br>回答数:254<br>|<br>被采纳:35<br>