接线图如下:<br>直接控制方式的接线,被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。<br>单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。<br>三相工作方式的接线,被控制的电器三相供电,需要外接三相交流。控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。<br>时控开关与交流接触器接线图<br>时控开关与接触器接线图,如图所示:<br>以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:<br>选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。<br>若所有器件已采购,那可以将元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。<br>时控开关配合接触器使用的接线方法<br>今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。<br>我说一台时控开关只能控制10安的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。<br>他又问我怎么加接触器,具体怎么接线?<br>那么咱们就根据这个实例讲解一下时控开关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。<br>首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。<br>那么怎么接线呢?如下图。<br>接线图<br>其实就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主控制路灯。<br>如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然,接触器要选择220V线圈电压。)
一般知道磁场、电流方向、运动方向的任意两个,让你判断第三个方向。安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。