趾甲周围红肿疼痛,甚至溢脓,趾甲嵌入周围组织中,这都是甲沟炎的表现。如果病情较轻,可用2%的碘酊涂抹,每日3次,连用7至10天。病情重,趾甲两侧红肿明显,肉芽增生较大者可使用挂线疗法或拔甲治疗。挂线疗法损伤小,不易复发,操作简单,其原理是在趾甲患侧用手术线穿过趾甲后打结以抬高患侧趾甲使其周围组织正常生长。
名称:LQJ8-10Q电流互感器型号:LQJ8-10Q销售热线:021-31263351QQ在线客服:919107474公司承诺:上海互特电气有限公司成立以来始终以用户需求为目标,以科技为先导,所提供的产品一直以一流的品质和优秀的售后服务而享。我们将为您提供优质的产品与服务。<br>产品描述<br>LQJ8-10Q电流互感器<br>概述<br>LQZBJ-10、LQJ8-10Q型电流互感器是以环氧树脂作主绝缘并加强外绝缘的电流互感器,供户内频率为50Hz,10kV电力系统作电流、电能测量及继电保护用。<br>具有优良的绝缘性能和防潮能力是取代LQJ-10 半封闭型老产品的新一代产品<br>额定负额表<br>产品型额定电流比(A)次级组合准确级及额定输出(VA)一秒热稳定电流(KA)动稳定电流(KA)<br>0.20.510P10<br>LQZBJ-10<br>5/5<br>0.2/10P<br>0.5/10P10<br>1010150.51.1<br>10/51.92.2<br>15/51.43.4<br>20/51.84.5<br>30/52.76.8<br>40/53.69<br>50/54.511.3<br>75/56.816.9<br>100/5922.5<br>150/511.324<br>200/51532<br>300/522.548<br>400/53064<br>500/53075<br>600/53075<br>800/54080<br>额定电压<br>电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压。<br>变比<br>应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。<br>产品名称:LQJ8-10Q电流互感器<br>型号:LQJ8-10Q<br>声明:本页LQJ8