电气接地一般可分为两类,()。A、工作接地和保护接地B、工作接地和防雷接地C、防雷接地和保护接<br>A、工作接地和保护接地<br>B、工作接地和防雷接地<br>C、防雷接地和保护接地<br>D、设备接地和保护接地<br>悬赏:0答案豆提问人:07****59<br>答案:A<br>有偿纠错收起<br>继续查找其他问题的答案?<br>该试题被访问4210次,共被查看答案2891次<br>07/25 03:5150***37访问了试题<br>07/25 01:2127***21查看了答案<br>07/24 23:49189****4961访问了试题<br>07/24 22:52匿名用户访问了试题<br>07/24 21:5295***33访问了试题<br>07/24 21:39匿名用户访问了试题<br>07/24 19:15匿名用户查看了答案<br>07/24 18:1255***94访问了试题<br>07/24 16:38135****4731访问了试题<br>07/24 14:53149****4483访问了试题<br>您可能感兴趣的试题<br>我国规定的交流安全电压为( )。
接地等电位的重复接地,还是说设备的重复接地,还是配电系统的重复接地,需要首先确定下来。一般来说最常见的就是配电系统的重复接地。一般从变压器来线都是零地合一的,根据防雷的规定必须将后端变成TNCS系统,也就是说要见后端进行重复接地。当然还有一种做法就是在配电输入端配电箱出引入重复接地,将零地分开变三相四线为三相五线制。对设备而言,一般是将接地端子和外壳分别接地以取得重复接地的效果。对于等电位系统连接主要是指M型等电位系统是多点连接接地端的。