接地的种类有五种。<br>(l) 工作接地电力系统中为了运行的需要面设置的接地为<br>工作接地,如变压器中性点的接地。变压器、发电机中性点除接<br>地外,与中性点连接的引出线为工作零线气将工作零线上的一点<br>或多点再次与地可靠的电气连接为重复接地,见图6-l 。工作零线<br>为单相设备提供回路。从中性点引出的专供保护接零的PE 线为<br>保护零线,低压供电系统中工作零线与保护零线应严格分开。<br>(2) 保护接地电气设备的金属外壳、钢筋混凝土电杆和金<br>属杆塔、构件由千绝缘损坏可能带电、为了防止这种电压危及人<br>身安全而设置的接地为保护接地,见图6-2, 电气设备金层外壳等<br>与零线连接为保护接零、接零是接地的一种特殊方式。<br>(3) 过电压保护接地为了消除雷击和过电压的危险影响而<br>设置的接地心<br>l4) 防静电接地为了消除生产过程中产生的静电及其危险<br>影响而设置的接地。<br>(的屏蔽接地为了防止电磁感应而对电气设备的金讽外壳.<br>屏蔽罩.屏蔽线的金属外皮及建筑物金属屏蔽体等进行的接地口<br>77, 对电气设备接地的一般要求有哪些?<br>作者
几根接地体用圆钢或扁钢焊接而成。自然接地体是指可以用来作为接地体的敷设在地下的金属管道、建筑物钢筋混凝土基础的钢筋、自流井插入管等。<br>人工接地体要达到规定的接地电阻(保护接地为4Ω,一般重复接地为lOΩ,防雷接地为lOΩ)需要花费大量的钢材。为了节约钢材,并降低接地电阻,应尽可能利用自然接地体。如果利用自然接地体能达到接地电阻值要求的,且自然接地体又是非常可靠的,则不必再埋设人工接地体。一般情况下,是利用自然接地体的同时,埋设部分人工接地体。<br>常用的自然接地体有<br>1)各种地下的金属管道。但严禁使用煤气管、输油管等有火灾和爆炸危险的管道。<br>2)与大地有可靠连接的建筑物的钢结构件。<br>3)建筑物钢筋混凝土基础的钢筋。<br>4)地下电缆的金属外皮。