380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?<br>标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷掩护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的宁静保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交换工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流事情接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于即是100欧。 6 共用接地体(团结接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷掩护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电装备的地线与避雷针地线接在一起,由于避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此产生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,颠末防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 掩护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘破坏有可能带电,为了防止这种环境危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防备静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷装备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身产业的危害的接地,也称过电压掩护接地。 留意的是.三种接地要分离设置. 接地线的标识 矗 区分 线别 接地体划定 掩护接地线 黄绿双色线 三种接地体间的间隔必须大于20米 防静电接地线 绿色线 防雷接地线 镀锌圆钢 接地要求: 交换电气装置的接地应符合下列划定: 1 当配电变压器高压侧事情于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应切合下式要求: R≤2000/I (12.4. 1-1) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I――盘算用的流经接地网的人地短路电流(A)。 2 当配电变压器高压侧事情于不接地系统时,电气装置的接地电阻应切合下列要求: 1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应切合下式要求,且不宜超过4Ω: R≤120/I (12.4.1-2) 2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应切合下 式要求,且不宜凌驾100,: 尺≤250/I (12.4.1-3) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I―盘算用的接地故障电流(A)。 3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地 电阻按本范例公式
软件搜索文章搜索<br>热门搜索:<br><img><br>中国人寿APP让您可以轻松实现手机车险精确报价及快速投保、意外险投保、激活卡激活、保单查询、理赔查询、服务网点查询、在线服务指南、客户服务、国寿新闻、实时路况、关于国寿等功能,投保及服务方便快捷,轻松无忧。同时提供包括保单管理服务、查询服务、交费服务、保险服务、理赔服务等28项功能,让你体验足不出户管理保险的方便性。绿色资源网收录了中国人寿云助理、中国人寿e宝账、中国人寿e家智慧版、中国人寿保险师、中国人寿云桌面客户端、中国人寿国寿密令、中国人寿国寿薪矿、国寿掌上保险、中国人寿国寿通等,欢迎大家下载使用!<br><img><br>国寿云助理电脑版是由中国人寿保险公司专为企业员工打造的通讯办公软件,支持查询公司的各种信息、公告等,会为用户推送最新的资讯。软件与微信非常相似,所以使用起来也很方便的。