在防雷接地工程中,接地设施有哪些类型,接地设施分为两种,一种是工作接地,一种是保护接地,请电工朋友注意,地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能是接地。接地设施的二种类型<br>1、工作接地:将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三相电变压器低压点中性线的接地;<br>2、保护接地:防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。
标准接地电阻规范要求:<br>1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;<br>2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;<br>3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。<br>6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。<br>低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω,变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。若土壤电阻率过高,可以采用外引接地体的方法、对土壤化学处理的方法、换土质的方法、深埋法、延长接地体的方法、采用网络接地装置等方法达到降低接地电阻的目的。