低压配电柜可以装多少开关具体算法<br>一般情况下,63-200A电流占用一个8E高的单位,200-400A的电流点一个16E高的单位,400-630A的电流占用一个24E高的单位,再大电流的就要用框架断路器了,最少600,1000高的单位。同时一台柜子的总电流发起在1600A以下。模数E=25。只有GCS的模数为20<br>如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于额定电流多少合适?<br>如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于搐定电流几多合适? 一般选择负载的1.5倍~2倍,负载的容量大启动电流大又大选择2倍,负载小启动电流也小选择1.5倍。<br>低压配电柜和配电箱的备用回路个数及备用回路的开关大小怎么确定???<br>低压配电柜内的备用回路个数确定原则: 回路个数凭据负荷来确定的,也就是凭据实际情况,比如说电压、电流等等详细技术参数来定。 根据发展规划(新的装备)情况来确定备用回路的个数以及容量。 假如是临时使用的低压配电柜建议凭据负荷类型配置3~4个备用回路,以方便日后电力分派的管理 。<br>低压出线柜刀开关的电流和动力出线的电流有什么关系?总的出线电流一定要大于刀开关的电流吗?<br>刀开关后面各个分路断路器的额定电流值加起来肯定会大于刀开关的额定电流值,比方刀开关是630A的,后面分别接有400A、250A、250A、160A共四只断路器,这是正常的。但运行时,这四条回路的现实总电流不应超过刀开关的额定电流值(本例中就是630A)。
额定电流:根据P=1.732UI cosφ,则,I=P/1.732U cosφ;60kW电力设备的额定电流: 60kW=60000/(1.732*380*0.8)=114A 10kW电力设备的额定电流: 10kW=10000/(1.732*380*0.8)=19A 一般规定:从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压配电线路的电压损失,不超过5%,即3805%=19V =10+27+15+27+15+2=96m10kW电力设备距离变压器低压端的距离:d =54m则,各线路总长分别为: 铜=0.0175Ωmm =0.017536114/19=3.8mm =0.0175162114/19=17.1mm 导线电阻随温度升高而升高,20,ρ铜=0.0175Ω mm =0.0185*36*120/19=4.2063 mm =0.0185*162*120/19=18.9284 mm =0.0185*288*120/19=33.6505mm =0.0185*162*20/19=3.1547mm http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=4885S=K*S(PL)/(C*DU)=0.8*37*840/(77*5)=64.6mm2 式中:K—需要系数,这里暂.取0.8;PL—负荷力矩的总和,单位是kwm; C—计算系数,在三相四线制供电线路中,铜导体取77; DU—线路允许的电压降,这里取5%。 0.8*36*60/77/5= 4.49mm2 线路电压降原则选择电缆电线截面积公式:S=Pj*L/C*ΔU 导线截面,单位mm2;Pj为计算容量,单位kW; 料内部系数,铜取77,铝取46.3;ΔU为电压损耗百分比,一般取5。 计算出来的结果,按电缆电线的截面系列,选取导线。 S1=114*36/77/5= 10.66mm2 S2=114*162/77/5= 47.97 mm2 S3=