380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?<br>标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷掩护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的宁静保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交换工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流事情接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于即是100欧。 6 共用接地体(团结接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷掩护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电装备的地线与避雷针地线接在一起,由于避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此产生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,颠末防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 掩护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘破坏有可能带电,为了防止这种环境危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防备静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷装备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身产业的危害的接地,也称过电压掩护接地。 留意的是.三种接地要分离设置. 接地线的标识 矗 区分 线别 接地体划定 掩护接地线 黄绿双色线 三种接地体间的间隔必须大于20米 防静电接地线 绿色线 防雷接地线 镀锌圆钢 接地要求: 交换电气装置的接地应符合下列划定: 1 当配电变压器高压侧事情于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应切合下式要求: R≤2000/I (12.4. 1-1) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I――盘算用的流经接地网的人地短路电流(A)。 2 当配电变压器高压侧事情于不接地系统时,电气装置的接地电阻应切合下列要求: 1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应切合下式要求,且不宜超过4Ω: R≤120/I (12.4.1-2) 2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应切合下 式要求,且不宜凌驾100,: 尺≤250/I (12.4.1-3) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I―盘算用的接地故障电流(A)。 3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地 电阻按本范例公式
"有部分普通的音乐可以直接听,但是不能听HQ和SQ的,这种歌只要开通绿钻就可以在线听HQ和SQ并可以下载。<br>还有就是付费歌曲和付费下载歌曲(可以听但不能下载的),这种类型的只要开通付费音乐包就可以听和下载了,而且可以下载和在线听其HQ和SQ版本。<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20200519171724-134526195_png_294_171_83365/0""/><br><br>扩展资料:<br><br>QQ2007 Beta3中,QQ音乐包月服务""音乐VIP""正式升级为""QQ音乐绿钻贵族"",成为QQ钻石贵族服务的新成员。在保留原有Qzone音乐免费任用、QQ免费点歌等权限的同时,绿钻贵族还新增了QQ音乐播放器优质正版音乐下载权限, 为您提供更贴心的音乐享受。"