电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。接地的种类<br>我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地系统两大类。<br>接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。<br>一、中性点直接接地<br>中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统,<br>中性点直接接地系统的<br>优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。<br>缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。<br>二、中性点不接地<br>优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。<br>缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。<br>三、 中性点经消弧线圈接地<br>但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。<br>如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。<br>中性点经消弧线圈接地<br>四、中性点经电阻接地<br>该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。<br>中性点经接地电阻接地<br>(1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。<br>优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。<br>单相接地故障电流小于
老师推荐:<br>2021年高考志愿宝典软件<br>不会。批与批之间没有联系,前一批次录取不结束,后一批次录取不开始。<br>志愿填报注意事项<br>填报志愿首先第一步就是要确定自己的分数在省内的大致排名,这样才好有明确的对比,大概确定自己能填哪些大学。<br>第二步,拿起手中的志愿书,或者用微信小程序搜索赛络志愿宝典软件或者各大手机app中搜索志愿宝典,免费注册之后输入自己高考分数,系统能快速匹配适合自己填报的学校以及专业。<br>第三步,确定心仪学校2020年的招生计划及专业代号,明确了解学校今年招收的要求,为什么要确定?因为有些学校在你的省份是不招生的,或者说招生很少你进不了,所以不要浪费自己能填的机会。<br>然后在志愿宝典中可查询该校历年录取分数和排名,今年的招生计划(包括是否扩招等),还可以预测自己成功录取率多少,如果对专业选择比较纠结,系统还有相关测评,根据测评结果推荐最适合的专业。<br>2020年赛络高考志愿宝典覆盖高考志愿模拟填报,提供全方位的数据内容,资讯信息,在线测评及相关咨询服务。考得好,更报得好!<br>只需轻松一键,<br>即可生成理想的志愿表<br>网聚业内精英,15年高考研究成果,<br>提供强大的历年数据支持,精准推荐,科学填报<br>包含3000多所院校和1500多个专业的详尽数据,<br>为你提供最新和最全面的招录信息<br>可以针对目标地区进行筛选<br>可以根据所选专业进行匹配<br>结合自身成绩,冲击、稳妥、保本院校全部涵盖<br>功能齐全,应有尽有,一站式升学服务综合平台:<br>测录取概率<br>基于实际录取位次,结合历年招录数据波动的影响大小分析录取概率。<br>同分去向<br>同分考生录取信息查询,帮助考生锁定院校及专业范围。<br>专业选校<br>根据目标专业,筛选相关院校,更好的定位合适的院校。<br>历年数据<br>展示历年的各项招录信息,提供数据对比与趋势分析,为填报提供参考。<br>大学排名<br>收录各项大学院校排名,更好的了解意向院校的核心竞争力。<br>自我测评<br>业内优秀测评研究机构提供数据<br><img>