接线图如下:<br>直接控制方式的接线,被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。<br>单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。<br>三相工作方式的接线,被控制的电器三相供电,需要外接三相交流。控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。<br>时控开关与交流接触器接线图<br>时控开关与接触器接线图,如图所示:<br>以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:<br>选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。<br>若所有器件已采购,那可以将元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。<br>时控开关配合接触器使用的接线方法<br>今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。<br>我说一台时控开关只能控制10安的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。<br>他又问我怎么加接触器,具体怎么接线?<br>那么咱们就根据这个实例讲解一下时控开关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。<br>首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。<br>那么怎么接线呢?如下图。<br>接线图<br>其实就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主控制路灯。<br>如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然,接触器要选择220V线圈电压。)
两类时间基准信号输入都有效时,无线时间基准信号作为系统的优先 授时源:在无线时间基准信号异常时,以有线时问基准信号作为系统的授时源。 5时间同步装置 5.1 时间同步装置的基本组成 时间同步装置主要由接收单元、时钟单元和输出单元三部分组成,见图5。 图5时间同步装置的基本组成 5.1.1接收单元 时间同步装置的接收单元以接收的无线或有线时间基准信号作为外部时间基准。 主时钟的接收单元由天线、馈线、低噪声放大器(可选)、防雷保护器(可选)和接收器等组成。 从时钟的接收单元由输入接口和时间编码(如IRIG.B码)的解码器组成。 主时钟的接收单元能同时接收至少两种外部时间基准信号,其中一种应为无线时间基准信号。 从时钟的接收单元只接收两种或一种两路有线时间基准信号,这些时间基准信号互为热后备。 5.1.2时钟单元 接收单元接收到外部时间基准信号后,时钟单元按优先顺序选择外部时间基准信号作同步源,将时 钟牵引入跟踪锁定状态,并补偿传输延时。这时,时钟受外部时间基准信号的控制,并输出与其同步的 时间同步信号和时间信息。 如接收单元失去外部时间基准信号,则时钟进入守时保持状态。这时,时钟仍能保持一定的时间准 确度,并输出时间同步信号和时间信息。