接地桩要打地下2-3米。　水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。　人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。　接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。　人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢,当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。　临时用电二级箱接地桩深度应为50里米　一般接地极长度用2.5米的,埋地深度一般采用0.8米,也有更深的要求。也就是最深的地方在地面正负零以下3米多。距离一般是接地极长度的2倍,如果条件受限也可以适当减小,最小的距离是和接地极长度一样,主要是考虑接地极间的相互屏蔽效应。像在电力接地系统中,也有打深井接地极的,接地极长度甚至可达数十米,主要目的是利用深层土壤或地下水的低电阻率来降低接地阻值。　\ue50a咸阳联通手机资费　咸阳联通宽带套餐介绍?　\ue50b\ue50a74481℃　\ue50b
中介广告:<br>营业执照贷款口子,营业执照满一年以上即可申请无回访电话系统审核下款,基本三万到十万之间,最高50万最长36期,秒批秒过!征信无连三累六,不看负债不看查询!<br>口子名称和申请入口及详细介绍:<br>【本帖隐藏内容仅vip会员可见,您还不是vip会员,点击此处自助开通会员后即可查看本站所有影藏内容,自己对照资料教程自己申请操作!】<br><img><br><img><br>温馨提示:请通过手机应用市场正规渠道下载正规APP,切勿随意相信第三方推荐渠道产品,如遇任何形式的前期费用,请立即停止,本平台不提供任何代办服务!