药品名称:半夏糖浆<br>批准文号:国药准字Z42021369<br>适应症:止咳化痰。用于咳嗽痰多,支气管炎。<br>热线:4001143836<br>生产厂家:李时珍医药集团有限公司<br>说明书<br>【药品名称】半夏糖浆<br>【适应症】止咳化痰。用于咳嗽痰多,支气管炎。<br>【用法用量】口服。每次15ml,一日4次。<br>【成份】生半夏,麻黄,紫菀,桔梗,枇杷叶,远志,陈皮,甘草,薄荷油。<br>【性状】本品为淡棕色的粘稠液体;气香,味甜,具清凉感。<br>本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。<br>还有93个厂家生产半夏糖浆<br>查看详细>><br>+ 对比<br>综合评分:0.00分<br>放入药箱<br>半夏糖浆同类药品对比<br>半夏糖浆同类药品好评榜<br>半夏糖浆 的厂家其他药品
5.4 箱式机房安装 主控项目 5.4.1 箱式机房基础的深度、边距、标高、水平度、基础混凝土强度、地基承载力等, 应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。 ·监理单位见证检验。 检验方法:观察、尺量、试验。 5.4.2 箱式机房的进场验收除符合本标准第 5.2.1 条的相关要求外, 尚应符合下列规定: 1 箱体单元、构件、板材等表面,无明显变形、碰伤、裂痕等。 2 安装零部件齐全并匹配。 检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明文件。 5.4.3 箱式机房安装位置、方式应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:观察检查。 5.4.4 箱式机房安装应稳固、水平、垂直,附着点与基础间无缝隙。 检验数量:施工单位全部检验,监理单位平行检验。 检验方法:观察检查;水平尺测量检查。 5.4.5 箱式机房的供电、空调、照明、防尘、防潮、防雨、防水、防震、防火、防盗、 防鼠等性能应符合相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检验,监理单位见证检验。 检验方法:观察检查;测量检查。 5.4.6 箱式机房内附属设施及通信设备的安装位置和方式应符合设计要求。 通信设备的 安装和配线,应符合本标准第 5.2 节和 5.3 节的相关要求;箱内通信设备的功能和性能应符 合本标准相关章节的要求。 检验数量:施工单位全部检查。