故事进展到现在,《圣墟》里头的《遮天》人物,极有可能都是叶凡所布置的局。尤其是无始的死,应该是最大的陷阱。上苍之上既然能派5个使者出来,凭什么叶凡就不能留下后手。从已知的文章看,女帝已经复苏了,而段德和无始也即将回归。他们其实都没有死,大家还记得魂河大战时,几个无上生物进入的那个莫名空间吗?这里极有可能就藏着叶凡古天庭的所有大军。叶黑布局天下第一,所有的这些破败,只不过是他制造出来迷惑五大“主祭”的假象罢了!<br>五大“主祭”一定和无始、女帝、段德一样,全都在恢复,急需能源补给!等待所有人都恢复的那一刻,就是最后一战的时刻。而那一战,楚风就是决定胜负的关键棋子!<br>大家同意这种推断吗?
<img><br>1、先停电,断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。<br>2、然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。<br>3、当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。<br>4、当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。确认无误再送电,查看电压情况。<br>5、调整好后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常,总之高压操作慎之又慎。在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。