电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。接地的种类<br>我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地系统两大类。<br>接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。<br>一、中性点直接接地<br>中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统,<br>中性点直接接地系统的<br>优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。<br>缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。<br>二、中性点不接地<br>优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。<br>缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。<br>三、 中性点经消弧线圈接地<br>但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。<br>如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。<br>中性点经消弧线圈接地<br>四、中性点经电阻接地<br>该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。<br>中性点经接地电阻接地<br>(1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。<br>优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。<br>单相接地故障电流小于
《仙女之泣》是2019年韩国新出的三级片,2018韩国r级限制电影也有很多精彩好看的推荐!<br>2、《嫉妒陷阱》<br>这部韩国电影最大的亮点,就是两个女主角是新人,剧情上设计的所谓的“陷阱”比较简单,情色部分占据了主线的全部,堪称一部大尺度的韩国电影。<br>3、《妈妈的朋友4》<br>《妈妈的朋友4》是蔡俊宇执导的一部电影,由佑利主演。讲述了妈妈因车祸住院后,糟糕的父亲和儿子不管她。然后,妈妈的朋友让儿子来照顾她,但没想到两人最后竟然发生了感情。<br>4、《我的妻子的姐姐2》<br>电影《我的妻子的姐姐2》中,男主是个汽车销售员,未婚妻的姐姐正好要买车,便给她卖了一部好车,谁知未婚妻的姐姐是个风骚的女人,丈夫常年不在家,对男人十分饥渴,总是借着车子的一些小毛病而叫男主前去修理,纵然男主耐力很好,还是在一次酒精的刺激下,上了姐姐的床,事后男主非常后悔,觉得很对不起未婚妻,但是姐姐却变本加厉,以各种理由,逼着男主当她的工具。<br>5、《妻子的内情》