1工作接地<br>是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。<br>2保护接地<br>为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)<br>3防雷击接地<br>为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。<br>4防电磁辐射接地<br>在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法。所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳、构架与供电线路的零线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。然而,采用“保护接零”时,零线必须重复接地,而且接地电阻≤4Ω。否则是极其危险的,不做(零线)重复接地,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。因此,采用“保护接零”零线必须重复接地,实际上“保护接零”在安全用电规程中不允许的,就是将零线与地线混为一起。<br>5保护接地<br>目前都是针对专用电子设备而言,一般家庭只有两线插座,没有地线,各种电器不便于保护接地,所以有的家庭把家用电器外壳的接地线接到自来水管或暖气管上,这是完全错误的方法。对一幢楼房来说,当一家接自来水管或暖气管的电器发生故障时,可能会使整个楼房的自来水管或暖气管带电,不能起到保护作用。
几根接地体用圆钢或扁钢焊接而成。自然接地体是指可以用来作为接地体的敷设在地下的金属管道、建筑物钢筋混凝土基础的钢筋、自流井插入管等。<br>人工接地体要达到规定的接地电阻(保护接地为4Ω,一般重复接地为lOΩ,防雷接地为lOΩ)需要花费大量的钢材。为了节约钢材,并降低接地电阻,应尽可能利用自然接地体。如果利用自然接地体能达到接地电阻值要求的,且自然接地体又是非常可靠的,则不必再埋设人工接地体。一般情况下,是利用自然接地体的同时,埋设部分人工接地体。<br>常用的自然接地体有<br>1)各种地下的金属管道。但严禁使用煤气管、输油管等有火灾和爆炸危险的管道。<br>2)与大地有可靠连接的建筑物的钢结构件。<br>3)建筑物钢筋混凝土基础的钢筋。<br>4)地下电缆的金属外皮。