半夏糖浆,主要作用是止咳化痰,用于各种原因引起的咳嗽、痰多症状,也用于支气管炎治疗,其属于纯中药制剂、糖浆类制剂,主要成分包括生半夏、陈皮、枇杷叶、麻黄、桔梗、甘草、薄荷油等多种中药成分,一般成人服用方法是口服,一般每次口服15ml,一日4次,或者遵照医嘱进行服用药物。<br>一般在服用多种药物时需注意,最后服用止咳糖浆类药物,服用糖浆类制剂后,30分钟内避免饮水,以免冲淡药物浓度,影响药物疗效。
5.4 箱式机房安装 主控项目 5.4.1 箱式机房基础的深度、边距、标高、水平度、基础混凝土强度、地基承载力等, 应符合设计要求。 检验数量:施工单位全部检查。 ·监理单位见证检验。 检验方法:观察、尺量、试验。 5.4.2 箱式机房的进场验收除符合本标准第 5.2.1 条的相关要求外, 尚应符合下列规定: 1 箱体单元、构件、板材等表面,无明显变形、碰伤、裂痕等。 2 安装零部件齐全并匹配。 检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:对照设计文件和订货合同,检查实物和质量证明文件。 5.4.3 箱式机房安装位置、方式应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:观察检查。 5.4.4 箱式机房安装应稳固、水平、垂直,附着点与基础间无缝隙。 检验数量:施工单位全部检验,监理单位平行检验。 检验方法:观察检查;水平尺测量检查。 5.4.5 箱式机房的供电、空调、照明、防尘、防潮、防雨、防水、防震、防火、防盗、 防鼠等性能应符合相关技术标准的规定。 检验数量:施工单位全部检验,监理单位见证检验。 检验方法:观察检查;测量检查。 5.4.6 箱式机房内附属设施及通信设备的安装位置和方式应符合设计要求。 通信设备的 安装和配线,应符合本标准第 5.2 节和 5.3 节的相关要求;箱内通信设备的功能和性能应符 合本标准相关章节的要求。 检验数量:施工单位全部检查。