电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。接地的种类<br>我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地系统两大类。<br>接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。<br>一、中性点直接接地<br>中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统,<br>中性点直接接地系统的<br>优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。<br>缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。<br>二、中性点不接地<br>优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。<br>缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。<br>三、 中性点经消弧线圈接地<br>但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。<br>如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。<br>中性点经消弧线圈接地<br>四、中性点经电阻接地<br>该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。<br>中性点经接地电阻接地<br>(1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。<br>优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。<br>单相接地故障电流小于
相信这个词 - 国家的重要性和玻璃的纯度非常重要,而不仅仅是老态的抱怨。<br>由于玻璃现在已经“处于价格之中”,因此,谨慎的所有者当然不会扔掉它们。 因此,得出的结论是-切割玻璃应尽可能减少废物。 这也许是切割时的主要规则。 由于您无法完全避免浪费,因此请尝试切割玻璃板,以便可以在某个地方使用该废物-例如,最近,我改变了浴室的搁板(我用一罐剃须泡沫将它弄碎了,邻居用它切割了玻璃炉子里的玻璃门 在浴室里,他使用了几年前切割后留下的旧件。<br>对于最成功的切割和切割窗玻璃必须定位,使得片材的最长侧平行于坯件的长边。 要求是可选的,当然首先取决于您要剪切的窗口的大小,但在大多数情况下,它涉及残基的数量的基础上,最有效的切割。<br>顺便说一下,在开始工作时,一定要检查玻璃板的角落,通常它们没有规定的90度。<br>示例:<br>标准玻璃板600×1200:<br>选项1:想要获得4个300x500的玻璃,并进行合理合理的切割,剩下的将是200×600。这样的玻璃可以很容易地使用,例如,用于浴室的窗户,室外淋浴,窗户的叶子等。<br>2选项:对于非理性切割,想要获得与前一个示例中相同数量的眼镜,其余部分将是1200上的100。 这些废料无处不在,除了非常罕见和异国情况。<br>用玻璃刀切割玻璃。<br>除了这项工作的玻璃切割机,您还需要一把尺子,一个模板或一个正方形。<br>它们应该均匀且贴合地贴合在玻璃边缘,以确保其上的标记。 尝试为此目的选择最少的滑动工具(出于同样的原因 - 当使用玻璃时,从“七次测量...”开头的说法完全没有。)<br>对于通过这种方法切割玻璃,通常使用金刚石,较少使用的辊式玻璃切割器。<br>让我们从钻石开始吧。<br>拿起玻璃切割器,使指针和拇指位于锤子旁边。<br>轻敲玻璃切割机,他的动作都均匀地进行,没有突然抽搐和努力 - 结果stekloreza的流量,你应该得到的玻璃薄,几乎无色和谨慎线,玻璃切割机应发出微弱的噼啪声。<br>到达压片结束后,松开,否则可以破坏玻璃边缘的钻石。<br>如果玻璃出现玻璃粉尘,或切割过大,这意味着按太硬,或安装在错误的角度玻璃切割器(金刚石具有2角度:“向前”方向的锐角和钝角的切割,以锐角的金刚石容易幻灯片,和不接合玻璃或任何不规则的任何制造上的缺陷,以钝角移动金刚石只能是“背面”,否则切断将是不正确和谷物