这里以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:<br>请点击此处输入图片描述<br>选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。<br>若你的所有器件已采购,那可以将你的元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。<br>时控开关的两输入孔接220v电源,两输出孔分别接到接触<br>器的A1,A2端,接触器的1/L1,5/L3分别接220v电源,2/T1,6/T3分别接到负载就行了,接触器的线圈用220v,电源到时控和接触器之前还需用空气开关做保护。<br>看过《220v交流接触器和时控开关实物接线图》的人还看了以下文章
两类时间基准信号输入都有效时,无线时间基准信号作为系统的优先 授时源:在无线时间基准信号异常时,以有线时问基准信号作为系统的授时源。 5时间同步装置 5.1 时间同步装置的基本组成 时间同步装置主要由接收单元、时钟单元和输出单元三部分组成,见图5。 图5时间同步装置的基本组成 5.1.1接收单元 时间同步装置的接收单元以接收的无线或有线时间基准信号作为外部时间基准。 主时钟的接收单元由天线、馈线、低噪声放大器(可选)、防雷保护器(可选)和接收器等组成。 从时钟的接收单元由输入接口和时间编码(如IRIG.B码)的解码器组成。 主时钟的接收单元能同时接收至少两种外部时间基准信号,其中一种应为无线时间基准信号。 从时钟的接收单元只接收两种或一种两路有线时间基准信号,这些时间基准信号互为热后备。 5.1.2时钟单元 接收单元接收到外部时间基准信号后,时钟单元按优先顺序选择外部时间基准信号作同步源,将时 钟牵引入跟踪锁定状态,并补偿传输延时。这时,时钟受外部时间基准信号的控制,并输出与其同步的 时间同步信号和时间信息。 如接收单元失去外部时间基准信号,则时钟进入守时保持状态。这时,时钟仍能保持一定的时间准 确度,并输出时间同步信号和时间信息。