380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?<br>标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷掩护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的宁静保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交换工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流事情接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于即是100欧。 6 共用接地体(团结接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷掩护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电装备的地线与避雷针地线接在一起,由于避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此产生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,颠末防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 掩护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘破坏有可能带电,为了防止这种环境危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防备静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷装备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身产业的危害的接地,也称过电压掩护接地。 留意的是.三种接地要分离设置. 接地线的标识 矗 区分 线别 接地体划定 掩护接地线 黄绿双色线 三种接地体间的间隔必须大于20米 防静电接地线 绿色线 防雷接地线 镀锌圆钢 接地要求: 交换电气装置的接地应符合下列划定: 1 当配电变压器高压侧事情于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应切合下式要求: R≤2000/I (12.4. 1-1) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I――盘算用的流经接地网的人地短路电流(A)。 2 当配电变压器高压侧事情于不接地系统时,电气装置的接地电阻应切合下列要求: 1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应切合下式要求,且不宜超过4Ω: R≤120/I (12.4.1-2) 2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应切合下 式要求,且不宜凌驾100,: 尺≤250/I (12.4.1-3) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I―盘算用的接地故障电流(A)。 3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地 电阻按本范例公式
师从弘一法师(李叔同),以中西融合画法创作漫画以及散文而著名。1926年9月30日,丰子恺漫画结集面世。 * 原文: 不乱于心,不困于情。不畏将来,不念过往。如此,安好! 深谋若谷,深交若水。深明大义,深悉小节。已然,静舒! 善宽以怀,善感以恩。善博以浪,善精以业。这般,最佳! 勿感于时,勿伤于怀。勿耽美色,勿沉虚妄。从今,进取! 无愧于天,无愧于地。无怍于人,无惧于鬼。这样,人生! * 释义: * 做人要谦和,温文尔雅一点,脾气不要太过急躁,有自制力。 * 控制自己不被情绪左右,不被感情困住。 * 不要惧怕将来,不沉迷在过去中。这样 就好。 * 简单一点用平和的心态, 满怀希望的面对未来, 好好生活。 * 不要被心情好与坏而乱作决定,不要用情太深而无法自拔,对于将来,不要恐惧,对于过往的事,不要总是念念叨叨。 * 如果你都能做到,那么,你会过的很快乐。