380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?<br>标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷掩护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的宁静保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交换工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流事情接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于即是100欧。 6 共用接地体(团结接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷掩护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电装备的地线与避雷针地线接在一起,由于避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此产生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,颠末防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 掩护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘破坏有可能带电,为了防止这种环境危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防备静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷装备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身产业的危害的接地,也称过电压掩护接地。 留意的是.三种接地要分离设置. 接地线的标识 矗 区分 线别 接地体划定 掩护接地线 黄绿双色线 三种接地体间的间隔必须大于20米 防静电接地线 绿色线 防雷接地线 镀锌圆钢 接地要求: 交换电气装置的接地应符合下列划定: 1 当配电变压器高压侧事情于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应切合下式要求: R≤2000/I (12.4. 1-1) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I――盘算用的流经接地网的人地短路电流(A)。 2 当配电变压器高压侧事情于不接地系统时,电气装置的接地电阻应切合下列要求: 1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应切合下式要求,且不宜超过4Ω: R≤120/I (12.4.1-2) 2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应切合下 式要求,且不宜凌驾100,: 尺≤250/I (12.4.1-3) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I―盘算用的接地故障电流(A)。 3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地 电阻按本范例公式
第14 章接地与安全:第14.7.5.3 条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于 1Ω 。因此对于 监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要 求小于 1Ω 。 依据 GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12 章:电气;第12.6.4 条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢 管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于 10Ω 。第12.7.2 条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔 20~25 米接地一次,每处 冲击接地电阻不应大于 10Ω 。第12.7.3 条:危险区域应采取相应的防静电措施。 凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管 道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于 100Ω 。第12.7.4 条:低压 配电线路的接地应采用 TN-S 或TN-C-S 系统,引入建筑物的电源线路,中性点 应重复接地,接地电阻不应大于 10Ω 。 石化接地电阻的要求 依据 GB50074-2002《石油库设计规范》