接地的种类有五种。<br>(l) 工作接地电力系统中为了运行的需要面设置的接地为<br>工作接地,如变压器中性点的接地。变压器、发电机中性点除接<br>地外,与中性点连接的引出线为工作零线气将工作零线上的一点<br>或多点再次与地可靠的电气连接为重复接地,见图6-l 。工作零线<br>为单相设备提供回路。从中性点引出的专供保护接零的PE 线为<br>保护零线,低压供电系统中工作零线与保护零线应严格分开。<br>(2) 保护接地电气设备的金属外壳、钢筋混凝土电杆和金<br>属杆塔、构件由千绝缘损坏可能带电、为了防止这种电压危及人<br>身安全而设置的接地为保护接地,见图6-2, 电气设备金层外壳等<br>与零线连接为保护接零、接零是接地的一种特殊方式。<br>(3) 过电压保护接地为了消除雷击和过电压的危险影响而<br>设置的接地心<br>l4) 防静电接地为了消除生产过程中产生的静电及其危险<br>影响而设置的接地。<br>(的屏蔽接地为了防止电磁感应而对电气设备的金讽外壳.<br>屏蔽罩.屏蔽线的金属外皮及建筑物金属屏蔽体等进行的接地口<br>77, 对电气设备接地的一般要求有哪些?<br>作者
选择护甲或者红水晶即可,如果对线的是法术类英雄那么第一件就出振奋盔甲,如果是的物理伤害英雄第一件推荐出日炎斗篷,如果对面没有法术英雄后期甚至可以将适应性头盔换成亡者的板甲或者反甲都是可以的。<br>推荐常规射手流,即追求攻速、暴击属性,核心装备是破败王者之刃、疾射火炮、幻影之舞和无尽之刃,靴子选择附魔水银,可解除除击飞外的其它控制效果。该套出装大后期需补出一件守护天使,可复活英雄一次。