接地的种类有五种。<br>(l) 工作接地电力系统中为了运行的需要面设置的接地为<br>工作接地,如变压器中性点的接地。变压器、发电机中性点除接<br>地外,与中性点连接的引出线为工作零线气将工作零线上的一点<br>或多点再次与地可靠的电气连接为重复接地,见图6-l 。工作零线<br>为单相设备提供回路。从中性点引出的专供保护接零的PE 线为<br>保护零线,低压供电系统中工作零线与保护零线应严格分开。<br>(2) 保护接地电气设备的金属外壳、钢筋混凝土电杆和金<br>属杆塔、构件由千绝缘损坏可能带电、为了防止这种电压危及人<br>身安全而设置的接地为保护接地,见图6-2, 电气设备金层外壳等<br>与零线连接为保护接零、接零是接地的一种特殊方式。<br>(3) 过电压保护接地为了消除雷击和过电压的危险影响而<br>设置的接地心<br>l4) 防静电接地为了消除生产过程中产生的静电及其危险<br>影响而设置的接地。<br>(的屏蔽接地为了防止电磁感应而对电气设备的金讽外壳.<br>屏蔽罩.屏蔽线的金属外皮及建筑物金属屏蔽体等进行的接地口<br>77, 对电气设备接地的一般要求有哪些?<br>作者
百科释义<br>接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地体是与土壤直接接触的金属导体或导体群,分为人工接地体与自然接地体。 接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。