一、什么是接地?<br>接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。<br>........................................<br>二、接地的作用<br>我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。<br>1<br>防止电击<br>人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。例如,自装过交流收音机的人几乎都受到过电击,但几乎都能摆脱电源,因为此时人所处的环境干燥,皮肤也较干燥。接地是防止电击的一种有效的方法。电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位。由于接地电阻的存在,电气设备对地电位总是存在的,电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。但是,如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同,比起接地电压还是高出很多的,因此危险性也相应增加。<br>2<br>保证电力系统正常运行<br>电力系统的接地,又称工作接地,一般在变电站或变电所对中性点进行接地。工作接地的接地电阻要求很小,对大型的变电站要求有一个接地网,保证接地电阻小而且可靠。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的对地电压升高到3倍的相电压,其结果可能把工作电压为220的电气设备烧坏。对中性点接地的系统,即使一相与地短路,另外二相仍可接近相电压,因此接于其他二相的电气设备不会损坏。此外可防止系统振荡,电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平。<br>3<br>防止雷击和静电危害<br>雷电发生时,除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。所有防雷措施中最主要的方法是接地。<br>........................................<br>三、接地种类<br>常见的接地种类有以下几项:<br>重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。<br>1<br>重
相信这个词 - 国家的重要性和玻璃的纯度非常重要,而不仅仅是老态的抱怨。<br>由于玻璃现在已经“处于价格之中”,因此,谨慎的所有者当然不会扔掉它们。 因此,得出的结论是-切割玻璃应尽可能减少废物。 这也许是切割时的主要规则。 由于您无法完全避免浪费,因此请尝试切割玻璃板,以便可以在某个地方使用该废物-例如,最近,我改变了浴室的搁板(我用一罐剃须泡沫将它弄碎了,邻居用它切割了玻璃炉子里的玻璃门 在浴室里,他使用了几年前切割后留下的旧件。<br>对于最成功的切割和切割窗玻璃必须定位,使得片材的最长侧平行于坯件的长边。 要求是可选的,当然首先取决于您要剪切的窗口的大小,但在大多数情况下,它涉及残基的数量的基础上,最有效的切割。<br>顺便说一下,在开始工作时,一定要检查玻璃板的角落,通常它们没有规定的90度。<br>示例:<br>标准玻璃板600×1200:<br>选项1:想要获得4个300x500的玻璃,并进行合理合理的切割,剩下的将是200×600。这样的玻璃可以很容易地使用,例如,用于浴室的窗户,室外淋浴,窗户的叶子等。<br>2选项:对于非理性切割,想要获得与前一个示例中相同数量的眼镜,其余部分将是1200上的100。 这些废料无处不在,除了非常罕见和异国情况。<br>用玻璃刀切割玻璃。<br>除了这项工作的玻璃切割机,您还需要一把尺子,一个模板或一个正方形。<br>它们应该均匀且贴合地贴合在玻璃边缘,以确保其上的标记。 尝试为此目的选择最少的滑动工具(出于同样的原因 - 当使用玻璃时,从“七次测量...”开头的说法完全没有。)<br>对于通过这种方法切割玻璃,通常使用金刚石,较少使用的辊式玻璃切割器。<br>让我们从钻石开始吧。<br>拿起玻璃切割器,使指针和拇指位于锤子旁边。<br>轻敲玻璃切割机,他的动作都均匀地进行,没有突然抽搐和努力 - 结果stekloreza的流量,你应该得到的玻璃薄,几乎无色和谨慎线,玻璃切割机应发出微弱的噼啪声。<br>到达压片结束后,松开,否则可以破坏玻璃边缘的钻石。<br>如果玻璃出现玻璃粉尘,或切割过大,这意味着按太硬,或安装在错误的角度玻璃切割器(金刚石具有2角度:“向前”方向的锐角和钝角的切割,以锐角的金刚石容易幻灯片,和不接合玻璃或任何不规则的任何制造上的缺陷,以钝角移动金刚石只能是“背面”,否则切断将是不正确和谷物