为了把电流泄放入地,需要将电气设备的某个部位用金属导体与大地牢靠地连接起来,这就叫接地。<br>接地装置按其作用可分为以下四种:<br>(1)工作接地。工作接地是在电力系统中,店里设备为运行需要而设置的接地。<br>(2)保护接地。保护接地是将电力设备的金属外壳与接地装置连接。以防设备绝缘损坏而使外壳带电危及人身安全和设备的安全而设置。<br>(3)防雷接地。防雷接地是为雷电保护装置向大地泄放电流而放置接地。<br>(4)防静电接地。防静电接地是为放置静电对易燃油、天然气储罐和管道等产生危险作用而设置的接地,用来释放静电电荷。
1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路 干线和分支线断连弓子线的负荷端。2)电源处、电缆线路 干线和分支线的终端,架空线路干线和分支线端连弓子线的 负荷端。3)采用金属管配线时,应将金属管和保护零线链 接在一起并重复接地。(3)在变压器容量小,供电距离长采 用保护戒灵不能可靠实现自动切断供电时,在某些条件较差 的环境(例如潮湿,导电的环境),为减小预期接触电压值, 在采用重复接地的同时,应主要采取总体等点位措施(即将 建筑物内的主金属水管、主金属构架、基础钢筋等与主接地 体及主干零线全部用金属导体连接在一起。(4)电缆线路重 复接地的接地电阻值不得超过 10Ω,在配电变压器容量为 100KVA 以下,在变压器低压侧中性点工作接地电阻,允许 不超过10Ω 的场合,每一重复接地电阻允许不超过30Ω,但 不应少于三处。