接线图如下:<br>直接控制方式的接线,被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。<br>单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。<br>三相工作方式的接线,被控制的电器三相供电,需要外接三相交流。控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。<br>时控开关与交流接触器接线图<br>时控开关与接触器接线图,如图所示:<br>以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:<br>选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。<br>若所有器件已采购,那可以将元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。<br>时控开关配合接触器使用的接线方法<br>今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。<br>我说一台时控开关只能控制10安的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。<br>他又问我怎么加接触器,具体怎么接线?<br>那么咱们就根据这个实例讲解一下时控开关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。<br>首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。<br>那么怎么接线呢?如下图。<br>接线图<br>其实就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主控制路灯。<br>如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然,接触器要选择220V线圈电压。)
<br>近期查询关注(96055)的网友...<br>2021-09-29 21:11:46 北京市 (49.7.*.*)网友<br>2021-09-29 19:40:09 山东省 (113.127.*.*)网友<br>2021-09-29 19:29:48 山东省济宁市 (111.34.*.*)网友<br>2021-09-29 18:50:47 安徽省合肥市 (36.161.*.*)网友<br>2021-09-29 17:26:06 内蒙古 (106.125.*.*)网友<br>950XX951XX952XXX953XX954XX955XX956XXX957XX958XX959XX<br>96开头5位短号码:<br>960XX961XX962XX963XX964XX965XX966XX967XX968XX969XX