在临床上病人出现脚趾甲边上的肉有红肿、疼痛的现象,导致的主要原因是病人的脚趾甲边出现炎性炎症,导致病人患有脚指甲部位的甲沟炎。病人出现这种病症后如果甲沟炎程度较轻可以给予保守治疗,进行局部的定期换药同时要口服抗生素药物,可以口服左氧氟沙星或者罗红霉素,给予抗炎对症治疗。如果病人的甲沟炎程度较重而且局部有较多的脓性分泌物,在治疗上需要拔甲处理,甲床创面的炎性病灶需要彻底清理,同时也要应用抗生素药物,可以静点头孢唑林钠进行对症治疗。
名称:LQJ8-10Q电流互感器型号:LQJ8-10Q销售热线:021-31263351QQ在线客服:919107474公司承诺:上海互特电气有限公司成立以来始终以用户需求为目标,以科技为先导,所提供的产品一直以一流的品质和优秀的售后服务而享。我们将为您提供优质的产品与服务。<br>产品描述<br>LQJ8-10Q电流互感器<br>概述<br>LQZBJ-10、LQJ8-10Q型电流互感器是以环氧树脂作主绝缘并加强外绝缘的电流互感器,供户内频率为50Hz,10kV电力系统作电流、电能测量及继电保护用。<br>具有优良的绝缘性能和防潮能力是取代LQJ-10 半封闭型老产品的新一代产品<br>额定负额表<br>产品型额定电流比(A)次级组合准确级及额定输出(VA)一秒热稳定电流(KA)动稳定电流(KA)<br>0.20.510P10<br>LQZBJ-10<br>5/5<br>0.2/10P<br>0.5/10P10<br>1010150.51.1<br>10/51.92.2<br>15/51.43.4<br>20/51.84.5<br>30/52.76.8<br>40/53.69<br>50/54.511.3<br>75/56.816.9<br>100/5922.5<br>150/511.324<br>200/51532<br>300/522.548<br>400/53064<br>500/53075<br>600/53075<br>800/54080<br>额定电压<br>电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压。<br>变比<br>应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。<br>产品名称:LQJ8-10Q电流互感器<br>型号:LQJ8-10Q<br>声明:本页LQJ8