接地分三种<br>保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下<br>防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。<br>防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
第14 章接地与安全:第14.7.5.3 条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于 1Ω 。因此对于 监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要 求小于 1Ω 。 依据 GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12 章:电气;第12.6.4 条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢 管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于 10Ω 。第12.7.2 条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔 20~25 米接地一次,每处 冲击接地电阻不应大于 10Ω 。第12.7.3 条:危险区域应采取相应的防静电措施。 凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管 道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于 100Ω 。第12.7.4 条:低压 配电线路的接地应采用 TN-S 或TN-C-S 系统,引入建筑物的电源线路,中性点 应重复接地,接地电阻不应大于 10Ω 。 石化接地电阻的要求 依据 GB50074-2002《石油库设计规范》