"点击下方名片,关注公众号<br>接地的定义很多,从接地的目的看,一般可以分为保护性接地和功能性接地两种。<br>1.保护性接地<br>防电击接地:防电击接地属于安全(safety)范畴,它是为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜人而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。这种接地,也是狭义的“保护接地”,有时叫“PGND”;<br>防雷接地:将雷电或浪涌导人大地,防止大电流使人身受到电击或财产受到破坏;<br>防静电接地:将静电荷引人大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易受静电作用而产生故障,接地后可防止集成电路的损坏。注意:此防静电接地并非EMC意义上的防ESD(静电放电)接地,ESD现象是一个瞬态过程,而防静电接地是为了防止电荷的累积避免发生ESD现象;<br>防电蚀接地:地下埋设金属体作为牺牲阳极或阳极,防止电缆、金属管道等受到电蚀;<br>EMC接地:为防止、屏蔽、抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,避免干扰电流流过电路板或产品内部的EMI电流流过产品中的等效发射天线,通过接地手段引导这些电流的流向,最终通过测试。<br>2.功能性接地<br>功率接地:为了保证电力系统正常运行,防止系统振荡,保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当地方进行接地,交流一般为中性点,在电子设备系统中,则称除电子设备系统以外的交直流接地为功率地;<br>逻辑接地:为了确保稳定的参考电位,将电子设备中所有或局部电路的参考点作为“逻辑地”或“OV”地,规定这一点的电压为OV,电路中其他各点的电压高低都是以这一参考点为基准的,电路图中所标出的各点电压数据都是相对于地线的大小。一般采用金属底板或PCB中的平面作为逻辑地。本书中将数字电路的逻辑接地称为“工作地”或“GND”,将其他模拟信号系统的逻辑地称为“模拟工作地”或""AGND”;<br>屏蔽接地:将干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,也可减少电子设备产生的干扰影响其他电子设备。EMC测试的时候,这个接地点通常就是参考接地板;<br>从接地的定义来看:EMC范畴内的接地属于功能性接地。EMC范畴内的良好"
1、对于无住房的个人补贴面积,按规定的住房补贴面积的乘积、无房职工的补贴面积,按规定的住房补贴面积标准计算、每个职工的住房补贴由各职工单位自行负担。发放住房补贴应考虑建立在住房公积金制度前的职工工龄。2、如果买房子后是没有住房补贴的、住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助,即将单位原有用于建房、购房的资金转化为住房补贴,分次(如按月)或一次性地发给职工,再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。3、对住房补贴发放的原则是:坚持效率优先,兼顾公平的原则由各地政府根据当地经济适用住房平均价格、平均工资,以及职工应享有的住房面积等因素具体确定、住房补贴发放的对象是职工。