电力交流4群:458622441<br>避雷器的接地线与接地装置的连接点与被保护设备的接地点应尽量靠近。进线段保护用的排气式避雷器,正常接线时接地电阻应不大于10Ω,简化接线时一段不大于5Ω。所谓简化接线是指35KV小容量变电站采用500-600m进线段,或采用150-200m进线段时保护接线方式。<br>变电站母线保护阀型避雷器和进线保护阀型避雷器的接地线与变电站的地线网直接相连,其接地电阻值随变电站的地线网而定。
不可以的,如果接反可能会造成电机反转,导致机器故障,譬如风机无风或水泵不出水。<br>如果接完以后发现上述现象只要切断电源,任意调换其中两根火线即可。<br>在供电端,三相电源的中性线(即三相变压器的中点)是接地的,也就是零线是和大地相通的,所以叫做零线。<br>零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。<br>地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。<br>拓展资料:<br>在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。<br>具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有<br>的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。<br>零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。