一、什么是接地?<br>接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。<br>........................................<br>二、接地的作用<br>我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。<br>1<br>防止电击<br>人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。例如,自装过交流收音机的人几乎都受到过电击,但几乎都能摆脱电源,因为此时人所处的环境干燥,皮肤也较干燥。接地是防止电击的一种有效的方法。电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位。由于接地电阻的存在,电气设备对地电位总是存在的,电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。但是,如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同,比起接地电压还是高出很多的,因此危险性也相应增加。<br>2<br>保证电力系统正常运行<br>电力系统的接地,又称工作接地,一般在变电站或变电所对中性点进行接地。工作接地的接地电阻要求很小,对大型的变电站要求有一个接地网,保证接地电阻小而且可靠。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零。低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的对地电压升高到3倍的相电压,其结果可能把工作电压为220的电气设备烧坏。对中性点接地的系统,即使一相与地短路,另外二相仍可接近相电压,因此接于其他二相的电气设备不会损坏。此外可防止系统振荡,电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平。<br>3<br>防止雷击和静电危害<br>雷电发生时,除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。所有防雷措施中最主要的方法是接地。<br>........................................<br>三、接地种类<br>常见的接地种类有以下几项:<br>重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。<br>1<br>重
厂商指导价:¥暂无报价经销商报价:¥暂无报价<br>级别:小型车保修:暂无排量:暂无变速箱:暂无<br>综合油耗<br>(100km)<br>- -加速时间<br>(0-100km/h)<br>- -最长轴距<br>(mm)<br>- -<br>车身颜色<br>车系<br>亮点<br>时尚动感指向精准空间够用<br>竞品口碑排行<br>对比车系综合评分<br>外观4.2分<br>内饰3.6分<br>空间3.9分<br>竞品盘点<br>长安CX20文章<br>网通社从国家质检总局缺陷产品管理中心了解到,部分CX20车型由于安全气囊安装问题,在安全气囊起爆时,可能会导致气囊脱离方向盘,存在安全隐患。重庆长安汽...