380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?<br>标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷掩护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的宁静保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交换工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流事情接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于即是100欧。 6 共用接地体(团结接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷掩护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电装备的地线与避雷针地线接在一起,由于避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此产生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,颠末防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 掩护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘破坏有可能带电,为了防止这种环境危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防备静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷装备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身产业的危害的接地,也称过电压掩护接地。 留意的是.三种接地要分离设置. 接地线的标识 矗 区分 线别 接地体划定 掩护接地线 黄绿双色线 三种接地体间的间隔必须大于20米 防静电接地线 绿色线 防雷接地线 镀锌圆钢 接地要求: 交换电气装置的接地应符合下列划定: 1 当配电变压器高压侧事情于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应切合下式要求: R≤2000/I (12.4. 1-1) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I――盘算用的流经接地网的人地短路电流(A)。 2 当配电变压器高压侧事情于不接地系统时,电气装置的接地电阻应切合下列要求: 1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应切合下式要求,且不宜超过4Ω: R≤120/I (12.4.1-2) 2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应切合下 式要求,且不宜凌驾100,: 尺≤250/I (12.4.1-3) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I―盘算用的接地故障电流(A)。 3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地 电阻按本范例公式
1、能率(中国)集团由能率株式会社于1993年建成,致力于各类燃气热水器、冷暖空调、浴室和厨房相关领域的产品研发、生产与销售,目前在上海奉贤区拥有年产120万台套的生产基地。能率(中国)集团秉承节能、环保的设计理念,在保护环境、节省能源、提高产品效率等领域倾注精力,不断开发出节能环保型新产品,使“节能高效”成为能率的品牌特征。2、上海林内<br><h3>天然气热水器如何选择天然气热水器什么牌子好</h3><br>能率燃气热水器林内燃气热水器樱花燃气热水器海尔燃气热水器 万和燃气热水器 万家乐燃气热水器 华帝燃气热水器 方太燃气热水器 A.O.史密斯燃气热水器 阿里斯顿燃气热水器###