电力交流4群:458622441<br>避雷器的接地线与接地装置的连接点与被保护设备的接地点应尽量靠近。进线段保护用的排气式避雷器,正常接线时接地电阻应不大于10Ω,简化接线时一段不大于5Ω。所谓简化接线是指35KV小容量变电站采用500-600m进线段,或采用150-200m进线段时保护接线方式。<br>变电站母线保护阀型避雷器和进线保护阀型避雷器的接地线与变电站的地线网直接相连,其接地电阻值随变电站的地线网而定。
第14 章接地与安全:第14.7.5.3 条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于 1Ω 。因此对于 监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要 求小于 1Ω 。 依据 GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12 章:电气;第12.6.4 条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢 管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于 10Ω 。第12.7.2 条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔 20~25 米接地一次,每处 冲击接地电阻不应大于 10Ω 。第12.7.3 条:危险区域应采取相应的防静电措施。 凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管 道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于 100Ω 。第12.7.4 条:低压 配电线路的接地应采用 TN-S 或TN-C-S 系统,引入建筑物的电源线路,中性点 应重复接地,接地电阻不应大于 10Ω 。 石化接地电阻的要求 依据 GB50074-2002《石油库设计规范》