接线图如下:<br>直接控制方式的接线,被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。<br>单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。<br>三相工作方式的接线,被控制的电器三相供电,需要外接三相交流。控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。<br>时控开关与交流接触器接线图<br>时控开关与接触器接线图,如图所示:<br>以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:<br>选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。<br>若所有器件已采购,那可以将元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。<br>时控开关配合接触器使用的接线方法<br>今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。<br>我说一台时控开关只能控制10安的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。<br>他又问我怎么加接触器,具体怎么接线?<br>那么咱们就根据这个实例讲解一下时控开关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。<br>首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。<br>那么怎么接线呢?如下图。<br>接线图<br>其实就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主控制路灯。<br>如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然,接触器要选择220V线圈电压。)
中国驻蒙古国大使柴文睿介绍, 这些羊进入到中方境内后集中屠宰,然后根据双方意向决定羊肉去向 。首先,不是活羊,是羊肉。这批羊肉, 蒙古国方面非常想把它献给在抗疫斗争中表现得十分英勇顽强的英雄的湖北人民,英雄的武汉人民。 视频截图 若中国能快速研制出疫苗,蒙古国是否会成为我们优先提供帮助的国家之一? 中国驻蒙古国大使柴文睿:我想是的。蒙古国官方和蒙古国民众对于中国抗疫的每一个细节都十分关注,当然目前他们也十分关注中国疫苗研制的情况,当他们听说中国疫苗研制处于领先地位的时候,他们感到非常高兴。在抗疫过程中,蒙古国政府、蒙古国人民给予了我们大力的、无私的援助,现在我们的疫苗研制已经取得很大进展。 如果我们疫苗研制成功以后,中国人讲“投桃报李”,我想我们一定会应蒙方要求,优先考虑蒙古国民众的愿望,我们愿意同蒙古国分享中国疫苗研制的成果。 抗疫过程中,蒙古国给予了我们巨大的支持 中国驻蒙古国大使柴文睿: 在整个抗疫过程中,蒙古人民给了我们巨大的同情、声援和支持。 蒙古国的国家领导人、总统、总理、外交部长、各政党的主要领导人纷纷向中国领导人致电致函表示慰问和支持。