接地分为分类工作接地、保护接地和防雷接地三种。为了保证电力系统及电 气设备正常且可靠运行,将电力系统中性点与地做金属性连接,称为工作接地;为了防止这些正常时不带电金属部分发生过大的对地电压危及人身安全而设置的接地称为保护接地;为了使雷电流安全的向大地泄放,以保护建筑物或电气设备免遭雷击而采取的接地,称为防雷接地。 希望我的回答可以帮到你。
标准接地电阻规范要求:<br>1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;<br>2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;<br>3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。<br>6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。<br>低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω,变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。若土壤电阻率过高,可以采用外引接地体的方法、对土壤化学处理的方法、换土质的方法、深埋法、延长接地体的方法、采用网络接地装置等方法达到降低接地电阻的目的。