换水龙头是生料带应该缠几圈那就根据你换的那个接头长短了了一般两圈到三圈都是可以的,看你自己大概两三圈就可以了。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。具体要看你用什么材质,一般的电线通过1A没问题的<br>全部个回答<br>二点五下乘以九,往上减一顺号走。<br>三十五乘三点五,双双成组减点五。<br>条件有变加折算,高温九折铜升级。<br>穿管根数二三四,八七六折满载流。<br>具体要看你用什么材质,一般的电线通过1A没问题的<br>Nichkhunnie 昨天14:48<br>更多问题<br>7/0.12约合0.35mm2。1mm2按6A--10A电流计算。0.35mm2的导线(铜)可承受2A---3.5A电流。二楼的对.1平方毫米即可<br>7/0.12约合0.35mm2。1mm2按6A--10A电流计算。0.35mm2的导线(铜)可承受2A---3.5A电流。二楼的对.1平方毫米即可<br>家庭电路主电源线用6平方线就可以满足上述要求,三千瓦电机用4平方,电磁炉电饭煲饮水机洗衣机用2.5平方,照明用1.5平方线。 冰箱的功率是以24小时为单位的<br>电流1A,考虑留有余量,可选用0.75平的铜线。<br>电流1A,考虑留有余量,可选用0.75平的铜线。<br>这样,给你个简单的公式 电流/4=线的标号。是铜线还是铝线<br>问题错误。1至10平方每平方5A还有环境施工方式<br>您好 ,很高兴为您解答。最好用4平方的专线。希望我的答案可以帮到您!线路不长国标2.5的就可以,4平方的最好了4平方足以<br>12V直流电机,额定电流10A,线路大约6米长,请问我用1.5平方的铜芯电缆线是可以的<br>12V直流电机,额定电流10A,线路大约6米长,请问我用1.5平方的铜芯电缆线是可以的<br>12V直流电机,额定电流10A,线路大约6米长,请问我用1.5平方的铜芯电缆线是可以的<br>你好,35平方的铜电缆明线安装时,安全截流量约156A,如果供电距离在30米以内,可以考虑采用35平方的电缆。可以用这个思路:额定电流140A负载需要用最小160A开关保护,那么这个电流需要对电缆进行保专护,那么电属缆的载流量要大于160A,考虑的环境温度、多根敷设、动稳定、热稳定等多方面因素,电缆的载流量需要打8<br>你好,35平方的铜电缆明线安装时,安全截流量约156A,如果供电距离在30米以内