一定要分清零火线。在国内,大多数人或一些不够专业电工,在安装时有的不区分零线和火线,虽然可以正常点亮LED灯,但不殊知这样做对LED的驱动电源就没了保护作用。因为LED驱动电源上都是有保险丝的,而保险丝都是装在火线端的,如果将市电的零线接到LED灯的火线上,保险丝就失去了作用,对LED驱动也就没有了保护作用。所以在接LED灯时,为了LED灯后期的正常工作,是有必要区分零线和火线的。
题主的问题是:家庭的用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别?<br>我们首先看看题主问题的答案与什么有关:<br>1)题主的问题与配电系统的接地密切相关;<br>2)题主的问题与电气接线方式密切相关;<br>3)题主的问题与用电安全密切相关。<br>现在我们来解答问题。<br>============================================<br>1.火线与零线的基本概念<br>1)我们首先看直流电源供电方式,见图1<br>图1:直流电源供电方式<br>在直流电源电路图的图1中我们看到一个电压源E,还有它的内阻,它们共同构成直流电源。<br>注意到右边的电压输出曲线(纵轴是电压U,横轴是时间),我们看到随着时间推移,电压的大小不变;再看下面的伏安特性曲线(纵轴是电压,横轴是电流),我们发现随着电流加大,电压会降低,原因很简单:电流越大,内阻上的电压也越大,于是输出电压也即路端电压也降低。<br>直流电源电路图的图2是多种电源组合体,其中有正负15V电压,有5V电压。此电源一般为单片机系统供电。<br>那么我们如何确定0V呢?我们只需要在线路上画上接地符号,见2图的左侧,表示这一点是电压参考点,也即零电压。<br>我们再看3图:<br>在电池的负极绘制的接地符号表示接大地。于是,电池负极的电压就是大地的零电位。<br>注意:<br>参考地和大地的零电位不同。参考地对大地来说,可以有一定的电压,但大地的电位一定是零。也因此,把接大地获取零电位的做法又叫做工作接地。<br>参考地和工作接地可以合并,其符号见3图红线框内的符号。<br>2)我们再看交流电源,见图2<br>图2:交流电源供电方式<br>从交流电源线路图和波形图看,交流电与直流电截然不同,主要的区别在于:<br>1)电压值会周期性地改变大小和方向。<br>从外电路看当正半周时电流从接线端子XT1流向电阻R,然后再经过接线端子XT2返回电源;负半周时电流从XT2流向R,再经过XT1返回电源。<br>我们发现,对于我国的工频交流电来说,在0到10毫秒的时间段内,电压为正,此时电流从XT1流出,从XT2流入;在10毫秒到20毫秒的时间段内,电压为负,此时电流从XT2流出,从XT1流入。<br>2)我国规定交流电压值的周期为20毫秒。<br>如果我们就这么用电,则无所谓什么线号定义。但如果我们