为了防止静电对易燃、易爆物如易燃油、天然气贮罐和管道的危险作用而设的接地。<br>接地的作用总的步说可以分为有两个:保护人员和设备不受损害叫保护接地;保障设备的正常运行的叫工作接地。这里的分类是指接地工程设计施工中考虑的各种要求,并不表示每种“地”都需要独立开来。相反,除了有地电信号抗干扰、设备本身专门要求等特殊原因之外,我们提倡尽量采用联合接地的方案。-武汉国电西高
标准接地电阻规范要求:<br>1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;<br>2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;<br>3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。<br>6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。<br>低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω,变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。若土壤电阻率过高,可以采用外引接地体的方法、对土壤化学处理的方法、换土质的方法、深埋法、延长接地体的方法、采用网络接地装置等方法达到降低接地电阻的目的。