在防雷接地工程中,接地设施有哪些类型,接地设施分为两种,一种是工作接地,一种是保护接地,请电工朋友注意,地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能是接地。接地设施的二种类型<br>1、工作接地:将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三相电变压器低压点中性线的接地;<br>2、保护接地:防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。
几根接地体用圆钢或扁钢焊接而成。自然接地体是指可以用来作为接地体的敷设在地下的金属管道、建筑物钢筋混凝土基础的钢筋、自流井插入管等。<br>人工接地体要达到规定的接地电阻(保护接地为4Ω,一般重复接地为lOΩ,防雷接地为lOΩ)需要花费大量的钢材。为了节约钢材,并降低接地电阻,应尽可能利用自然接地体。如果利用自然接地体能达到接地电阻值要求的,且自然接地体又是非常可靠的,则不必再埋设人工接地体。一般情况下,是利用自然接地体的同时,埋设部分人工接地体。<br>常用的自然接地体有<br>1)各种地下的金属管道。但严禁使用煤气管、输油管等有火灾和爆炸危险的管道。<br>2)与大地有可靠连接的建筑物的钢结构件。<br>3)建筑物钢筋混凝土基础的钢筋。<br>4)地下电缆的金属外皮。