"保护接地:通信设备金属外壳及其他非正常带电部分的接地。工作接地:在AC/DC电源内或配电屏内(注意是在电源内部),输出直流48V总接线排的正极接地;对于24系统,是直流24V的负极接地。<br>工作接地的概念不是针对直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)的电源线连接,直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)到电源设备的连接应该属于电源线连接的概念,不应属于接地线连接范畴。<br>屏蔽接地就是一种工作接地;电器外壳接零线就是保护接地;两次以上的零线接大地就是重复接地。<br>电力系统中的""中性""概念<br>在电力变送和市电供用系统中,出于经济性上的考虑,常常采用3相交流的模式馈送电能。<br>3个交流电的相位互隔120°,其矢量和为零。(注意,包括电压和电流)<br>对市电用户,直接使用3相电并不方便。因此拆成3个单相电送往终端用户。<br>这3个交流电源的一端连接在一起,形成一个公共“点”。(即星形接法)<br>这样一个点对3个相电来说,是对称中立的。所以叫“中性点”。<br>同理,若3相负载也按星形接法,也会形成一个公共点。为避免混淆,我们叫做“负载中点”。<br>由于3个独立的单相负载大小不可能一致,所以负载中点就不可能对称中立。<br>为防止3个单相电源的不平衡,就要增加一条电线连接电源中性点和负载中点。<br>这条线把负载中点的电位钳制在电源中性点上,并通过不平衡电流。这就是“中性线”。<br>这就是所谓“三相四线制”。它仅用于市电系统。<br>在这个供电制度中,出于系统安全的要求,其中性点是与大地连接在一起的。所以这时的中性线也叫零(电位)线。<br>而在不需要3个单相拆分供电的电力系统中(例如高压输电和三相动力),一般只在电源侧有一个中性点,哪来中性线?<br>这样的一个中性点,当然也应该是接地的。但绝不是出于电路原理上的原因。<br>至于远在另一端的发电设备是如何作的,可问一下电厂师傅。<br>以上观点没有引经据典,仅凭记忆,难免有错。应以著作文献为准。<br>1.在一个电气设备中,是否可以将零线与地线接到一起?<br>在供电系统中,“零线”的主要作用是保证电力正常传输的“工作线”,若没有它就不干活了。<br>而“地线”的更多作用是安全保护方面。两者是否连接在一起,不是由原理决定,而是由规范规定。所以不可自行连接。<br>2.在什么情况下会需"
为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫(零线)。为什么叫零线火线<br>叫零线的原因,是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。<br>相线又称火线。火线对地电压为220V,所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。<br>在低压电网中用三相四线制输送电力,三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。<br>零线<br>在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用。<br>火线<br>是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的。<br>地线<br>我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的。<br>中线<br>就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全。<br>左零右火<br>家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。<br>接错的后果<br>1.因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。最好还是别换。<br>2.零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)<br>3.进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到