一个利用这种定时器控制220V交流接触器线圈的的实物图。如下图所示。<br>此时在整个控制回路中,增加了一个断路器。利用这种定时器的输出插孔来控制220V线圈,一样的可以达到自动控制的目的。<br>友情提示;定时器的单相两孔插座用一个插头即可,注意图中的黄色和绿色线分别接交流接触器线圈的A1、A2(随便接即可)。交流接触器的主触头分别接220V的主电源即可。定时器的背部插头不好画图,故本人只是将电源线画到定时器的壳外边了。<br>单纯的到了半个小时就停下来的话,可以用时间继电器。时间继电器的线圈有交流380、220、110、36、24伏等等的。也有直流36、24、12等伏的。可以根据您的控制需要来选择。<br>使用的时候把接触器线圈的控制电路串联进时间继电器的常闭触点就行了。<br>如果需要让接触器吸合一段时间后断开,隔一段时间再吸合的话,可以用微电脑时控开关。可以实现电机周而复始的启动停止。微电脑时控开关的电源工作电压最好和接触器的线圈电压一样。这样子做控制电路比较方便。
两类时间基准信号输入都有效时,无线时间基准信号作为系统的优先 授时源:在无线时间基准信号异常时,以有线时问基准信号作为系统的授时源。 5时间同步装置 5.1 时间同步装置的基本组成 时间同步装置主要由接收单元、时钟单元和输出单元三部分组成,见图5。 图5时间同步装置的基本组成 5.1.1接收单元 时间同步装置的接收单元以接收的无线或有线时间基准信号作为外部时间基准。 主时钟的接收单元由天线、馈线、低噪声放大器(可选)、防雷保护器(可选)和接收器等组成。 从时钟的接收单元由输入接口和时间编码(如IRIG.B码)的解码器组成。 主时钟的接收单元能同时接收至少两种外部时间基准信号,其中一种应为无线时间基准信号。 从时钟的接收单元只接收两种或一种两路有线时间基准信号,这些时间基准信号互为热后备。 5.1.2时钟单元 接收单元接收到外部时间基准信号后,时钟单元按优先顺序选择外部时间基准信号作同步源,将时 钟牵引入跟踪锁定状态,并补偿传输延时。这时,时钟受外部时间基准信号的控制,并输出与其同步的 时间同步信号和时间信息。 如接收单元失去外部时间基准信号,则时钟进入守时保持状态。这时,时钟仍能保持一定的时间准 确度,并输出时间同步信号和时间信息。