接地的种类有五种。<br>(l) 工作接地电力系统中为了运行的需要面设置的接地为<br>工作接地,如变压器中性点的接地。变压器、发电机中性点除接<br>地外,与中性点连接的引出线为工作零线气将工作零线上的一点<br>或多点再次与地可靠的电气连接为重复接地,见图6-l 。工作零线<br>为单相设备提供回路。从中性点引出的专供保护接零的PE 线为<br>保护零线,低压供电系统中工作零线与保护零线应严格分开。<br>(2) 保护接地电气设备的金属外壳、钢筋混凝土电杆和金<br>属杆塔、构件由千绝缘损坏可能带电、为了防止这种电压危及人<br>身安全而设置的接地为保护接地,见图6-2, 电气设备金层外壳等<br>与零线连接为保护接零、接零是接地的一种特殊方式。<br>(3) 过电压保护接地为了消除雷击和过电压的危险影响而<br>设置的接地心<br>l4) 防静电接地为了消除生产过程中产生的静电及其危险<br>影响而设置的接地。<br>(的屏蔽接地为了防止电磁感应而对电气设备的金讽外壳.<br>屏蔽罩.屏蔽线的金属外皮及建筑物金属屏蔽体等进行的接地口<br>77, 对电气设备接地的一般要求有哪些?<br>作者
标准接地电阻规范要求:<br>1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;<br>2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;<br>3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;<br>5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。<br>6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。<br>低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω,变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。若土壤电阻率过高,可以采用外引接地体的方法、对土壤化学处理的方法、换土质的方法、深埋法、延长接地体的方法、采用网络接地装置等方法达到降低接地电阻的目的。