电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。接地的种类<br>我国常用的接地方式有中心点有效接地系统、中性点非有效接地系统两大类。<br>接地种类有中性点直接接地、中性点经消弧线圈(消弧电抗器)接地、中性点经电阻器接地、中性点不接地四种。其中中性点经电阻器接地,按接地电流大小又分为高阻接地和低阻接地。<br>一、中性点直接接地<br>中性点直接接地或经一低值电阻接地的系统,称为有效接地系统。也称为大电流接地系统,<br>中性点直接接地系统的<br>优点:系统的过电压水平和水变电设备所需的绝缘水平较低,降低了设备和线路造价,经济效益显著(不接地系统发生单相接地时,另两项电压升高至根号三倍,所以选择设备时,绝缘水平要求高,造价相对高许多)。<br>缺点:发生单相接地时,接地电流较大,必然引起断路器跳闸,降低了供电的连续性。因而供电可靠性较差。<br>二、中性点不接地<br>优点:系统发生单相接地故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,当单相接地电流很小时,只使三相对地电位发生变化,故障点电弧可以自行熄灭,熄弧后接地点绝缘可自行恢复,能自动清除单相接地故障,因而大大提高了供电可靠性。<br>缺点:发生单相接地故障后,会发生弧光重燃过电压。这种过电压现象会造成电气设备的绝缘水平损坏或开关柜绝缘子闪络,电缆绝缘击穿,所以要求系统绝缘水平较高,所选用设备造价也高。<br>三、 中性点经消弧线圈接地<br>但系统单相接地电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流以保证接地电弧瞬间熄灭,消除弧光间歇接地过电压。<br>如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用 接地变压器,其容量与消弧线圈的容量相配合。<br>中性点经消弧线圈接地<br>四、中性点经电阻接地<br>该系统中至少有一根导线或一点(通常是变压器或发电机的中性点)经过电阻器接地。<br>中性点经接地电阻接地<br>(1)中性点经高电阻接地。高电阻接地方式以限制单相接地电流为目的,电阻阻值一般在数百到数千欧姆。<br>优点:采取高电阻接地的系统可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。<br>单相接地故障电流小于
观察的几种方法 返回 1、 顺序观察法: 按一定的顺序进行观察。 2、 特征观察法: 根据现象的特征进行观察。 3、 对比观察法: 对前后几次实验现象或实验数据的观察进行比较。 4、 全面观察法: 对现象进行全面的观察, 了解观察对象的全貌。 过程的分析方法 返回 1、 化解过程层次: 一般说来, 复杂的物理过程都是由若干个简单的“子过程”构成的。 因此, 分析物理过程的最基本方法, 就是把复杂的问题层次化, 把它化解为多个相互关联的“子过程”来研究。 2、 探明中间状态: 有时阶段的划分并非易事, 还必需探明决定物理现象从量变到质变的中间状态( 或过程) 正确分析物理过程的关键环节。 3、 理顺制约关系: 有些综合题所述物理现象的发生、 发展和变化过程, 是诸多因素互相依存, 互相制约的“综合效应”。 要正确分析, 就要全方位、 多角度的进行观察和分析, 从内在联系上把握规律、 理顺关系, 寻求解决方法。 4、 区分变化条件: 物理现象都是在一定条件下发生发展的。 条件变化了, 物理过程也会随之而发生变化。 在分析问题时, 要特别注意区分由于条件变化而引起的物理过程的变化, 避免把形同质异的问题混为一谈。 因果分析法 返回 1、 分清因果地位: 物理学中有许多物理量是通过比值来定义的。 如 R = U/R 、E = F/q 等。 在这种定义方法中, 物理量之间并非都互为比例关系的。 但学生在运用物理公式处理物理习题和问题时, 常常不理解公式中物理量本身意义, 分不清哪些量之间有因果联系, 哪些量之间没有因果联系。 2、 注意因果对应: 任何结果由一定的原因引起, 一定的原因产生一定的结果。因果常是一一对应的, 不能混淆。 3、 循因导果, 执果索因: 在物理习题的训练中, 从不同的方向用不同的思维方式去进行因果分析, 有利于发展多向性思维。 原型启发法 返回 原型启发就是通过与假设的事物具有相似性的东西,来启发人们解决新问题的途径。 能够起到启发作用的事物叫做原型。 原型可来源于生活、 生产和实验。 如鱼的体型是创造船体的原型。 原型启发能否实现取决于头脑中是否存在原型, 原型又与头脑中的表象储备有关, 增加原型主要有以下三种途径: 1、 注意观察生活中的各种现象, 并争取用学到的知识予以初步解释; 2、 通过课外书、 电视、 科教电影的观看来得到; 3、 要重视