接地的种类有五种。<br>(l) 工作接地电力系统中为了运行的需要面设置的接地为<br>工作接地,如变压器中性点的接地。变压器、发电机中性点除接<br>地外,与中性点连接的引出线为工作零线气将工作零线上的一点<br>或多点再次与地可靠的电气连接为重复接地,见图6-l 。工作零线<br>为单相设备提供回路。从中性点引出的专供保护接零的PE 线为<br>保护零线,低压供电系统中工作零线与保护零线应严格分开。<br>(2) 保护接地电气设备的金属外壳、钢筋混凝土电杆和金<br>属杆塔、构件由千绝缘损坏可能带电、为了防止这种电压危及人<br>身安全而设置的接地为保护接地,见图6-2, 电气设备金层外壳等<br>与零线连接为保护接零、接零是接地的一种特殊方式。<br>(3) 过电压保护接地为了消除雷击和过电压的危险影响而<br>设置的接地心<br>l4) 防静电接地为了消除生产过程中产生的静电及其危险<br>影响而设置的接地。<br>(的屏蔽接地为了防止电磁感应而对电气设备的金讽外壳.<br>屏蔽罩.屏蔽线的金属外皮及建筑物金属屏蔽体等进行的接地口<br>77, 对电气设备接地的一般要求有哪些?<br>作者
1岑村小学伏羲班古诗学习资料(一年级下学期)姓名一、 描写春天的古诗1元 小池【宋】杨万里 泉眼无声惜细流, 小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。 【宋】杨万里毕竟西湖六月中, 风光不与四时同。 接天莲叶无穷碧, 映日荷花别样红。 四时田园杂兴 【宋】范成大 四时田园杂兴【宋】范成大 梅子金黄杏子肥, 麦花雪白菜花稀。 日长篱落无人过, 唯有蜻蜓蛱蝶飞。 黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。 有约不来过夜半, 闲敲棋子落灯花。 岑村小学伏羲班古诗学习资料(一年级下学期)姓名 [宋]王安石爆竹声中一岁除, 春风送暖入屠苏。 千门万户曈曈日, 总把新桃换旧符。 2泊船瓜洲 [宋]王安石 京口瓜洲一水间,