为了把电流泄放入地,需要将电气设备的某个部位用金属导体与大地牢靠地连接起来,这就叫接地。<br>接地装置按其作用可分为以下四种:<br>(1)工作接地。工作接地是在电力系统中,店里设备为运行需要而设置的接地。<br>(2)保护接地。保护接地是将电力设备的金属外壳与接地装置连接。以防设备绝缘损坏而使外壳带电危及人身安全和设备的安全而设置。<br>(3)防雷接地。防雷接地是为雷电保护装置向大地泄放电流而放置接地。<br>(4)防静电接地。防静电接地是为放置静电对易燃油、天然气储罐和管道等产生危险作用而设置的接地,用来释放静电电荷。
接地等电位的重复接地,还是说设备的重复接地,还是配电系统的重复接地,需要首先确定下来。一般来说最常见的就是配电系统的重复接地。一般从变压器来线都是零地合一的,根据防雷的规定必须将后端变成TNCS系统,也就是说要见后端进行重复接地。当然还有一种做法就是在配电输入端配电箱出引入重复接地,将零地分开变三相四线为三相五线制。对设备而言,一般是将接地端子和外壳分别接地以取得重复接地的效果。对于等电位系统连接主要是指M型等电位系统是多点连接接地端的。