380V电机接地电阻不应该小于多少M欧?<br>标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷掩护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的宁静保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交换工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流事情接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于即是100欧。 6 共用接地体(团结接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷掩护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电装备的地线与避雷针地线接在一起,由于避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此产生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,颠末防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 掩护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘破坏有可能带电,为了防止这种环境危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防备静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷装备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身产业的危害的接地,也称过电压掩护接地。 留意的是.三种接地要分离设置. 接地线的标识 矗 区分 线别 接地体划定 掩护接地线 黄绿双色线 三种接地体间的间隔必须大于20米 防静电接地线 绿色线 防雷接地线 镀锌圆钢 接地要求: 交换电气装置的接地应符合下列划定: 1 当配电变压器高压侧事情于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应切合下式要求: R≤2000/I (12.4. 1-1) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I――盘算用的流经接地网的人地短路电流(A)。 2 当配电变压器高压侧事情于不接地系统时,电气装置的接地电阻应切合下列要求: 1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应切合下式要求,且不宜超过4Ω: R≤120/I (12.4.1-2) 2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应切合下 式要求,且不宜凌驾100,: 尺≤250/I (12.4.1-3) 式中 R――思量到季节变化的最大接地电阻(Ω); I―盘算用的接地故障电流(A)。 3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地 电阻按本范例公式
答案查询网公众号已于近期上线啦<br>除基本的文字搜题外,准备上线语音搜题和拍照搜题功能!微信关注公众号【答案查询网】或扫描下方二维码即可体验。(1)【题库问题】:[填空题]防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以()。<br>【参考答案】:暗设<br>·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。<br>(2)【题库问题】:[判断题] 接触器的电寿命是指在规定使用类别和正常操作条件下不需修理或更换零件的负载操作。()<br>A.正确<br>B.错误<br>【参考答案】:正确<br>·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。<br>(3)【题库问题】:[判断题] 三相电路中,相电流就是流过相线的电流。<br>A.正确<br>B.错误<br>【参考答案】:正确<br>·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。<br>(4)【题库问题】:[单选] 电动机()作为电动机磁通通路,要求材料有良好的导磁性能。<br>A.机座<br>B.端盖<br>C.定子铁芯<br>【参考答案】:C<br>·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。<br>(5)【题库问题】:[单选] 额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于()kVA的变压器。<br>A.750<br>B.540<br>C.320<br>【参考答案】:C<br>·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。<br>(6)【题库问题】:[判断题] 大容量低压断路器主触头的导电触头和弧触头是串联连接的。<br>A.正确<br>B.错误<br>【参考答案】:正确<br>·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。<br>(7)【题库问题】:[判断题] 低压断路器的分励脱扣器的作用是失压保护。()<br>A.正确<br>B.错误<br>【参考答案】:正确<br>·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。·ℳ°.·°∴  。<b