出现这种症状时,主要考虑为甲沟炎。甲沟炎是由于炎症,出现了一种甲沟周围肿胀,所以患者会表现为局部的红肿热痛。治疗上可以使用碘伏进行消毒处理。如果没有明显的脓肿形成,可以使用药膏外用,达到抗生素抗感染治疗,炎症得到控制后,病情可以缓解。但是如果有明显的脓肿形成时,则需要沿着甲沟纵行切开,更好地排出脓液,才能达到治疗的目的。必要时还需要全身的使用抗生素抗感染治疗,只有炎症得到控制,才能达到治疗的效果,缓解症状。同时患者的饮食上应该避免辛辣刺激性食物,减少炎症刺激。
名称:LQJ8-10Q电流互感器型号:LQJ8-10Q销售热线:021-31263351QQ在线客服:919107474公司承诺:上海互特电气有限公司成立以来始终以用户需求为目标,以科技为先导,所提供的产品一直以一流的品质和优秀的售后服务而享。我们将为您提供优质的产品与服务。<br>产品描述<br>LQJ8-10Q电流互感器<br>概述<br>LQZBJ-10、LQJ8-10Q型电流互感器是以环氧树脂作主绝缘并加强外绝缘的电流互感器,供户内频率为50Hz,10kV电力系统作电流、电能测量及继电保护用。<br>具有优良的绝缘性能和防潮能力是取代LQJ-10 半封闭型老产品的新一代产品<br>额定负额表<br>产品型额定电流比(A)次级组合准确级及额定输出(VA)一秒热稳定电流(KA)动稳定电流(KA)<br>0.20.510P10<br>LQZBJ-10<br>5/5<br>0.2/10P<br>0.5/10P10<br>1010150.51.1<br>10/51.92.2<br>15/51.43.4<br>20/51.84.5<br>30/52.76.8<br>40/53.69<br>50/54.511.3<br>75/56.816.9<br>100/5922.5<br>150/511.324<br>200/51532<br>300/522.548<br>400/53064<br>500/53075<br>600/53075<br>800/54080<br>额定电压<br>电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压。<br>变比<br>应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。<br>产品名称:LQJ8-10Q电流互感器<br>型号:LQJ8-10Q<br>声明:本页LQJ8