接线图如下:<br>直接控制方式的接线,被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。<br>单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。<br>三相工作方式的接线,被控制的电器三相供电,需要外接三相交流。控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。<br>时控开关与交流接触器接线图<br>时控开关与接触器接线图,如图所示:<br>以KG316T微电脑时控开关与交流接触器连接为例,画的一个实物接线图供参考,见下图:<br>选交流接触器时,要选线圈电压是AC220V的。<br>若所有器件已采购,那可以将元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。<br>时控开关配合接触器使用的接线方法<br>今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。<br>我说一台时控开关只能控制10安的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。<br>他又问我怎么加接触器,具体怎么接线?<br>那么咱们就根据这个实例讲解一下时控开关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。<br>首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。<br>那么怎么接线呢?如下图。<br>接线图<br>其实就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主控制路灯。<br>如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然,接触器要选择220V线圈电压。)
定时器指令是在PLC程序设计中非常常见的一种指令,S7-1200系列PLC的定时器的指令格式及使用方式都不同于S7-200系列PLC。S7-1200系列PLC的采用的是IEC标准的定时器指令,用户程序中可以使用的定时器数仅受CPU存储器容量限制,每个定时器均使用16个字节的 IEC_TIMER 数据类型的DB结构来存储功能框或线圈指令顶部指定的定时器数据,如下图所示。<br>S7-1200系列PLC的定时器种类有脉冲型定时器、接通延时定时器、断开延时定时器以及保持性接通延时定时器。<br>1、脉冲型定时器<br>脉冲型定时器的指令标识为TP,该指令用于可生存具有预设宽度时间的脉冲,定时器指令的IN管脚用于启用定时器,PT管脚表示定时器的设定值,Q表示定时器的输出状态,ET表示定时器的当前值,如下图所示为脉冲型定时器指令的指令格式及定时器指令执行时的时序图。<br>使用TP指令,可以将输出 Q 置位为预设的一段时间,当定时器的使能端的状态从OFF变为ON时,可启动该定时器指令,定时器开始计时。 无论后续使能端的状态如何变化,都将输出 Q 置位由 PT 指定的一段时间。 若定时器正在计时,即使检测到使能端的的信号在此从OFF变为ON的状态,输出Q的信号状态也不会受到影响。<br>根据脉冲型定时器的时序图分析出如下程序执行过程。<br>当I0.5接通为ON时,Q0.4的状态为ON,5S后,Q0.4的状态变为OFF,在这5S时间内容,不管I0.5的状态如何变化,Q0.4的状态始终保持为ON。<br>2、接通延时定时器<br>接通延时定时器的指令标识符为TON,接通延时定时器输出端Q在预设的延时时间过后,输出状态为ON,指令中管脚定义与TP定时器指令管脚定义一致。