一定要分清零火线。在国内,大多数人或一些不够专业电工,在安装时有的不区分零线和火线,虽然可以正常点亮LED灯,但不殊知这样做对LED的驱动电源就没了保护作用。因为LED驱动电源上都是有保险丝的,而保险丝都是装在火线端的,如果将市电的零线接到LED灯的火线上,保险丝就失去了作用,对LED驱动也就没有了保护作用。所以在接LED灯时,为了LED灯后期的正常工作,是有必要区分零线和火线的。
用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。方法如下:测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。如果短路绝缘电阻基本为零。知道哪根线漏电了,再用分段查找法,逐步缩小故障范围。或者用排除法,把线路分开后一段一段地通电试验。<br>万用表如何区分零线和火线<br>一般来说,鉴别市电中的零线,火线,非用低压试电笔不可,用万用表能区别也火线和零线吗?回答是肯定的,方法如下:将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档.黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面,土地等,红表笔与电源线或电源插座孔接触,万用表指示的电压值较高的为火线,电压值较低或为零的为零线<br>用数字万用表测量零火线的方法<br>用万用表就可以很方便的测量出家里的零线火线,只要你用数字万用表,钳型万用表,指针机械万用表的交流电压档就可以。万用表量程开关到到交流电压档(应该所以的万用表都有这样的功能,量程从200mV到750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程。<br>指针万用表档位要小点可以选10 V 100V)再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击然后就可以测试了,右手拿红表笔分别测插座或者零火线,你记下2次测量的结果,之间肯定有个一大一小的电压,测得大的电压就是火线,小电压值当然是零线了,如果测地线肯定是没更小的电压甚至没电压,通过零线和火线的电压的测量值区别,一目了然。