"保护接地:通信设备金属外壳及其他非正常带电部分的接地。工作接地:在AC/DC电源内或配电屏内(注意是在电源内部),输出直流48V总接线排的正极接地;对于24系统,是直流24V的负极接地。<br>工作接地的概念不是针对直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)的电源线连接,直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)到电源设备的连接应该属于电源线连接的概念,不应属于接地线连接范畴。<br>屏蔽接地就是一种工作接地;电器外壳接零线就是保护接地;两次以上的零线接大地就是重复接地。<br>电力系统中的""中性""概念<br>在电力变送和市电供用系统中,出于经济性上的考虑,常常采用3相交流的模式馈送电能。<br>3个交流电的相位互隔120°,其矢量和为零。(注意,包括电压和电流)<br>对市电用户,直接使用3相电并不方便。因此拆成3个单相电送往终端用户。<br>这3个交流电源的一端连接在一起,形成一个公共“点”。(即星形接法)<br>这样一个点对3个相电来说,是对称中立的。所以叫“中性点”。<br>同理,若3相负载也按星形接法,也会形成一个公共点。为避免混淆,我们叫做“负载中点”。<br>由于3个独立的单相负载大小不可能一致,所以负载中点就不可能对称中立。<br>为防止3个单相电源的不平衡,就要增加一条电线连接电源中性点和负载中点。<br>这条线把负载中点的电位钳制在电源中性点上,并通过不平衡电流。这就是“中性线”。<br>这就是所谓“三相四线制”。它仅用于市电系统。<br>在这个供电制度中,出于系统安全的要求,其中性点是与大地连接在一起的。所以这时的中性线也叫零(电位)线。<br>而在不需要3个单相拆分供电的电力系统中(例如高压输电和三相动力),一般只在电源侧有一个中性点,哪来中性线?<br>这样的一个中性点,当然也应该是接地的。但绝不是出于电路原理上的原因。<br>至于远在另一端的发电设备是如何作的,可问一下电厂师傅。<br>以上观点没有引经据典,仅凭记忆,难免有错。应以著作文献为准。<br>1.在一个电气设备中,是否可以将零线与地线接到一起?<br>在供电系统中,“零线”的主要作用是保证电力正常传输的“工作线”,若没有它就不干活了。<br>而“地线”的更多作用是安全保护方面。两者是否连接在一起,不是由原理决定,而是由规范规定。所以不可自行连接。<br>2.在什么情况下会需"
工作接地:就是控制信号电源的参考电位,是弱电控制电源的0V,不是大地。所以我觉得最好不要叫工作接地,因为一说接地,往往与大地混淆;<br>工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。<br>保护接地:众所周知的理解,就是所有的用电设备,金属导电体的外壳,接大地以保护人与设备的安全。<br>保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的。<br>保护接地为了保证工作人员接触时的人身安全,将一切正常工作时不带电而在绝缘损坏时可能带电的金属部分接地。<br>工作接地一般指设备的中性点接地,保护接地一般指设备的外壳接地。<br>因此,作为一个电气自动化系统工程师,我们对控制电源的参考电位(M)与大地(PE),一定要严格的区分,不要混淆。