接地桩要打地下2-3米。　水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。　人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。　接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。　人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢,当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。　临时用电二级箱接地桩深度应为50里米　一般接地极长度用2.5米的,埋地深度一般采用0.8米,也有更深的要求。也就是最深的地方在地面正负零以下3米多。距离一般是接地极长度的2倍,如果条件受限也可以适当减小,最小的距离是和接地极长度一样,主要是考虑接地极间的相互屏蔽效应。像在电力接地系统中,也有打深井接地极的,接地极长度甚至可达数十米,主要目的是利用深层土壤或地下水的低电阻率来降低接地阻值。　\ue50a咸阳联通手机资费　咸阳联通宽带套餐介绍?　\ue50b\ue50a74481℃　\ue50b
由于井底标高是 -11.6,必须满足设计的要求,所以应在井底部位特殊处理,具体如下:井底标高一定保证,井底处的板厚与筏板厚度相同,在井底边线四周向外加宽一个筏板厚的宽度,然后再沿45度向上与筏板底相交,配筋与积水坑四周的配筋形式相同,只是尺寸有变化。<br>管理员操作<br>回复被楼主设置为最佳答案奖励10积分执行奖励:+10积分<br>头衔:初入江湖<br>积分:515<br>威望:30<br>得分:0<br>1楼:kxw3386只看此作者查看全部<br>按照设计要求做,还得看筏板厚度与基坑深度的关系,如基坑深低于筏板底标高,独立柱基础就得相应加深至基坑底板底标高下,且满足基坑深度,当然要由原设计出变更单。<br>管理员操作<br>回答抢占沙发获得系统奖励5积分<br>头衔:小有名气<br>积分:4485<br>威望:94<br>得分:0<br>4楼:1171119588只看此作者查看全部<br>这应该是在图纸会审时就提出,按常规是独立柱基底应比集水坑底齐平或还低些,但是,如果是重叠部分不多,是独立柱基础的扩大部分,经设计验算,处理后能满足要求,则可以不一样高;如果在会审时未提出,那么,也应该在施工前以工程联络单的形式向设计方提出,作用有,一为工程质量提供保证和依据,二为变更工程量提供文字依据。<br>头衔:小有名气<br>积分:2585<br>威望:61<br>结构设计中,功能必须服从结构,故首先要保证结构独立柱基础的承载能力,而后考虑集水坑的位置或处理方式,电梯井的加深处理如同7楼所述,一定要办理技术签证手续。<br>头衔:初入江湖<br>积分:30<br>威望:4<br>得分:0<br>11楼:635983632只看此作者查看