是看隔离开关的,隔离开关应该是630A左右吧?进线柜电流根据变压器来计算,容量=根3*电压*电流,315变压器的额定电流约为455A,隔离开关600(630)是一个规格,400有一个规格,所以只能用630或600的隔离开关,一般柜子的额定电流都以隔离开关的大小来写的,一般变压器都不会满载运行的,所以进线柜用300的电流表也可以,电容柜的电流表是根据电容的数量及容量来计算的,计量柜和进线柜的差不多
过电流定值范围 2.5—10 A, 以 0.5 A 为级差可选,选客户分界开关涌流保护的表 110 kV 客户分界开关内置电流互感器选型变压器总容量/kVA315—1 0001 250—2 5003 150—4 0004 000—5 0005 000—8 000额定电流/A选择变流比组合选择变流比18.2—57.772.2—144.3181.9—230.9230.9—288.7288.7—461.9100/5200/5300/5400/5600/5100-200-300/5300-400-600/5