推荐回答<br>接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻.小于4欧姆的目的也就是使电流在地传输过程尽量减少消耗。<br>辛国秋<br>卓优商学提示您:回答为网友贡献,仅供参考。
第14 章接地与安全:第14.7.5.3 条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于 1Ω 。因此对于 监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要 求小于 1Ω 。 依据 GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12 章:电气;第12.6.4 条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢 管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于 10Ω 。第12.7.2 条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔 20~25 米接地一次,每处 冲击接地电阻不应大于 10Ω 。第12.7.3 条:危险区域应采取相应的防静电措施。 凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管 道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于 100Ω 。第12.7.4 条:低压 配电线路的接地应采用 TN-S 或TN-C-S 系统,引入建筑物的电源线路,中性点 应重复接地,接地电阻不应大于 10Ω 。 石化接地电阻的要求 依据 GB50074-2002《石油库设计规范》