###	Index:1297	《房地产导刊》	关于园林景观工程水景施工的难点问题及应对方法
关于园林景观工程水景施工的难点问题及应对方法

作者：谢宏奋来源：《房地产导刊》2015年第04期

【摘要】随着社会水平的不断提高，人们对于景区环境要求自变得越来越高，随着社会的发展，人们对园林水景的认识越来越高，水景工程施工技术也变得越来越重要，水景施工也被利用在园林施工中，其施工技术在不断的成熟，朝着精细的方向发展，到现在为止，水景设施遍布在园林中，给人们带来了美的艺术气息，对人们的生活质量有一定的提高。【关键词】园林景观工程；水景施工；问题引言：随着人们对居住环境要求的提高，水景越来越多的被利用，水景工程也由传统园林建筑的配套工程，发展成为相对独立的工程，在其施工中应结合其自身特征，掌握施工要点方能最终得出令人满意的水景。1、工程实例某园林水景工程设计中包括了了水景墙和刚性水池。水景墙饰面施工中规格板留缝缝宽为6mm，板与板之间的密缝平均为1.2mm，每块板四边所留斜边平均为8mm。刚性水池施工时混凝土等级基础和池底选用C20、池壁选用C15，混凝土汇总时所选添加剂为缓凝剂，池壁的粒料直径大致在25～35mm内。采用基底排水，每隔30m设置临时集水井，集水达到集水池三分之二左右时采用人工抽水。水池形状为不规则的多边形，每隔20m设置了伸缩缝。水池施工完成后进行了试水试验，试水试验完成1天后进行了第二次全面检查。该工程完工后整体效果良好，观赏性强，质量合格，得到了一致好评。2、水景工程的介绍水充满生机和灵动，与特色的假山、盆栽、水池相互搭配下的园林建筑，整个水景工程就充满了活力。在整个园林工程中，水景工程是其中重要的组成部分，进行水景工程装扮的过程中，瀑布、池塘、跌落、溪流是其中的重要元素，水景工程的多样性借此可以展示出来。在实际的水景施工中，进行水景景观的营造面临着很多的技术难题，因此要进行不断的突破和创新，这样才能促进水景工程更好的进步和发展。在风景园林中，水景观的作用主要通过以下几个方面具体体现：2.1风景园林水景工程的景观效应具有基底作用

进行水中景观的设计时，保证其基底能够托浮，那么整个水景观就算面积过小，从中我们也可以体会到景观的特色，水岸边周围的失误都能够在水中产生倒影，整体的视野就能够得到拓展，在感官上就会形成不同的体验，基底作用对整个景观有很大的衬托作用。2.2风景园林水景工程的景观效应具有系带作用园林景观的结构有时候会比较松散，水面能对此种现象有效的进行避免，将园林中其他景观与水有机的结合起来，在整体上就会一种和谐的美感，人们的视野就能够延伸和拓展，环境景观的没就能够体现出来。2.3风景园林水景工程的景观效应具有焦点作用在很多城市的娱乐休闲的区域、休闲广场等地方，水景观都作为一种景观主体被人们观赏，各式各样的喷泉、水池造型，灵动清新的跌落瀑布等，环境的美感充分的表现出来，自然的美好能被人们感受到。进行水景观营造的过程中，要结合水体的特点保证其美感得到充分的发挥，根据实际的情况进行设计施工，这样富有美感的自然园林才能被建设。3、园林景观工程中水景施工的难点和相关的措施3.1水景工程管道材料该怎么选在以前的园林建设中，我们采用的管道材质多是热镀锌钢管。这种钢管在使用了一段时间之后，它的表面容易被雨水灰尘以及空气中一些酸性物质腐蚀，这样就会降低水景观的观赏性，而且热镀锌钢管的寿命一般都很短。如果使用铜管或者不锈钢管等好点的材质，价格比较贵，所以为了降低成本同时解决上面的问题，人们提出可以用UPVC管材。这种管材可以避免景观表面被腐蚀，但是它的耐候性耐热性都比较差，太阳光如果直射，那么该管材就会迅速老化。我们在水文景观设计中，可以在水池的底部这种不见光的位置使用UPAC管材，暴露在阳光下的部分用铜管或者不锈钢管。这样大大降低了成本。3.2水泵形式的选择目前，很多水景工程在建设的时候会选用潜水泵来提升水利，潜水泵不需要泵房，可以从一定程度上减少工程的造价成本，并且可以缩小建筑面积。但是与离心泵相比，潜水泵的可靠性要低得多，而且潜水泵经常会出现一个潜水泵损害其它都不能用的情况。可能造成的后果有：A、水晶可能出现局部缺陷，影响其整体的观赏效果。B、如果是水泵的绝缘设备出现损坏，可能会使水导电，引起触电的危险。虽然潜水泵有以上的缺点，但是如果使用离心泵的话，就会增加管道的长度，并且要建造泵房，这样就增加了园林建设的成本，而且有损园林景观的整体性。所以，在园林建设过程中，如何研发可靠性高的潜水泵成为了现代园林建设研究课题之一。这也是降低水景工程的造价成本关键所在。鉴于离心泵比潜水泵的优势更加明显，我们在园林建设的时候，对于需要长期保持运行的水景应该选用离心泵。

3.3灯光照明的选则和电气施工水下的照明灯具和彩灯是在喷泉水景设计中重点设计之一，是喷泉水景中常用的设备。目前我国园林景观使用最广泛的是类似飞利浦水下灯具这样的塑料支架水下照明灯，这种照明灯存在很多问题。其结构的强度很差，如果喷泉里面的池水波动强烈，或者受到其它外力作用，容易损坏，除此之外，这种灯具的密封性很差，在阳光的照射下，会加速它的老化。如果在使用过程中个，灯具损坏或者它的密封性失效，那么它将会漏电从而使水体带电，因此，这个问题成为水景安全的最大隐患。为了解决这个问题，现在一般使用水下LED灯，这种照明灯颜色种类丰富，使用寿命也比较长。目前，在水景用电安全方面，园林景观的设计施工方面的研究不断加深，力求制订出严密且可行的规范。在没有隔离、容易接近或者参与性较强的喷泉水景设计中，必须使用安全电压，所使用灯具应被强度较高的灯具壳完全被屏蔽，也应该考虑利用管路喷头等物体保护灯具的设置位置。如果输电距离较远，应该用提高输出电压的方法来补偿电缆的压降带来的损失。变压器的设计时候，变压器高低压绕线圈之间应该设计成绝缘的，并且将初级次级分开，将变压器铁芯亦应接地。如果灯具安装功率很大，可以在水景旁边就近设置变压器。但是设计理念是，不管在何种情况下漏电保护开关都必须使用，因为这样可以确保人身安全。3.4水位控制水位控制在水景水位的控制中是极为重要的一环。现在常见的园林设计中，采用雪松状的喷头或者涌泉等射吸式喷头，这些喷头均对水位的变化都非常的敏感。水位有一点点升降，就会严重影响喷泉高度和出水形态的变化。所以，可靠的自动补水装置和溢流管路的使用必不可少，目前园林学家研究出较好的做法是使用独立的水位平衡水池或者是液压式水位控制阀，并且用直径非常长的的联通管把水景水池连接起来。如果放在室外的话，就应该伪装水位平衡的装置，比如把它的外形做成大树根或假石山，在北方地区还应当把冬天防冻问题考虑在内。溢流管路应设置在水位平衡井中，由于平衡井一般加顶盖，也可屏蔽溢流和补水噪音。4、结语综上所述，水景是园林景观不可或缺的组成部分，对于它的要求已经不只是停留在外观而已，对于它的实用性还有资源利用性也都有了不同的要求。要不断的在设计与施工的过程当中仔细检查还有分析，发现错误然后纠正错误。这样才能更加有效的促进我国的园林景观工程水景更好更快速的发展。参考文献：[1]邱伟平.园林景观工程水景施工难点与对策[J].现代园艺，2011，09：88+90.[2]李志强，张爱红.关于园林景观工程水景施工难点与对策的分析[J].现代园艺，2011，15：75.

[3]肖勇.关于园林景观工程水景施工难点与对策的分析[J].现代物业（上旬刊），2013，04：139-140.

