###	Index:1465	《中国科技纵横》	农村电网配网的规划设计探究
农村电网配网的规划设计探究作者：李都勇来源：《中国科技纵横》2017年第21期

摘要：农村电网发展应高度重视配电网规划设计，结合农村发展规划和实际用电情况，优化配电网规划设计，提高配电网的可靠性和安全性，实现良好的经济效益和社会效益。本文简要介绍农村电网配网规划设计的现实意义，分析了农村电网配网规划设计现状，阐述了农村电网配网规划设计策略。

关键词：农村电网；配网；规划设计

中图分类号：TM715文献标识码：A文章编号：1671-2064（2017）21-0159-02

近年来，我国农村用电量大幅上涨，为了满足农村用电需求，大力建设农村电网系统，优化配网规划设计，积极解决传统配电网运行使用存在的问题，综合考虑多方面因素，具体情况具体分析，合理、科学地设计配电网，消除配电网安全隐患，确保配电网的稳定、安全运行，保障农村电网供电质量。

1农村电网配网规划设计的现实意义

为了提高配电网规划设计的合理性和科学性，必须基于农村地区实际的电网运行情况和具体发展需求，合理分配电力资源，因地制宜，准确、有效地进行配电网规划设计，而通过优化配电网规划设计，有助于减少用电冲突，保障供电质量和电网运行稳定性，实现电力资源的有效保护和合理分配，确保农村居民的正常、安全用电。另外，稳定、安全的配电网运行对于推动农村经济发展也有着积极影响，减少农村工业因为停电而产生的经济损失，加快新农村建设，实现共同富裕。

2农村电网配网规划设计现状

2.1规划设计经济论证不到位

配电网规划设计对于农村电网发展有着直接影响，而如果配电网规划设计不合理，不仅会影响农村正常用电，而且产生大量损耗，甚至引发停电事故。然而很多地区的配电网规划设计，对于当地的用电情况了解不全面，盲目地规划设计，没有开展系统的经济论证，还有一些电力企业在分析配电网经济效益时，往往会采用列表法，经过简单的计算就确定规划设计方案，确保系统、全面的科学论证，使得无法对配电网规划设计提供正确参考，在很大程度上影响了配电网经济效益。

2.2电力需求预测不合理

农村地区的地理环境复杂，面广点多，对于用电情况的调研需要耗费大量的时间和人力，基于当前的技术条件和管理水平，用电数据信息采集困难，往往只能大体统计，使得用电需求预测和实际用电情况存在较大出入。当前，电力需求预测主要采用人均电量预测、分区预测、弹性系数等预测方法，如果单独使用某种预测方法，预测准确性较低，因此为了提高电力需求预测准确性，应结合农村用电具体情况，选择合适的预测方法，为配电网规划设计提供重要参考。

2.3对于配电网现状了解不全面

传统农村电网建设存在各种问题，特别是配电网运行数据记录保存不当，基础数据和资料缺失严重，这直接影响了配电网现状分析。并且农村电网配电网运行过程中，数据分析合理、基础数据和资料采集不完整，无法正确反映农村配电网运行问题，特别是很多农村地区的电压都偏低，相关设计人员在规划设计配电网时通过各种方法来提高电压，但是却没有深入电压偏低的原因，如线路绝缘性是否达标、电路负荷是否过重、导线截面是否不合理、供电距离是否过长等，这使得配电网规划设计缺少针对性。

2.4规划设计方案不合理

很多地区农村配电网规划设计水平相对较低，相关设计方案存在各种问题，甚至缺少可行性，再加上农村电网建设中标准物料、典型设计和供电模式的持续推广，使得配电网建设成本不断增加，而配电网规划设计不合理无法有效控制建设成本，直接影响了其经济效益。

3农村电网配网规划设计策略

3.1合理布置变电站

变电站布置是农村配电网规划设计的重要内容，而变电站布置往往受到多种因素的影响，大部分农村地区平地少、山坡多，适合布置变电站的场地有限，并且农村用电负荷相对分散，这对于变电站选址也增加了难度。为了提高配电网运行安全性，降低能耗，应结合农村负荷分布和实际的地理环境，尽量在农村负荷中心布置变电站，还要考虑供电半径，为农村配电网和周围电网的衔接提供便利。

3.2科学确定电网电压等级

为了提高配电网运行效率，尽量简化配电网电压等级，减少电压的层级，通常情况下，配电网规划设计主要包括35/10kV、110/10kV、110/35/10kV等电压序列。考虑到历史条件因素，传统的农村电网变电站主要采用35/10kV和110/35/10kV电压序列，特别是变电站35/10kV电压序列最为广泛，但是35/10kV电压序列在变电站中的应用，使得配电网运行可靠性和稳定性较低、供电能力不足，而110/35/10kV包含三个层级，这使得变电站建设投资成本价高，在很大程度上影响了配电网经济效益。因此考虑到农村电网建设实际情况，在条件允许的情况下，最好选择110/10kV电压序列，一方面提高变电站的适应性，另一方面满足农村电网供电需求。

3.3合理规划架空导线

架空导线规划设计对于整个配电网的稳定、安全运行有着直接影响，通过合理规划架空导线，全面提高配电网规划设计水平。相关设计人员在架空导线规划设计中，严格按照相关设计要求，选择合适性能、质量、类型和型号的架空导线，并且还要考虑经济因素，在保障质量的基础上，尽量选择性价比较高的架空导线。

3.4选择合适截面导线

不同型号的截面导线在配电网中的应用能耗存在较大差异，为了降低配电网能量损耗，应选择合适截面导线。这时可采用发热校验、机械强度检验等方法，结合导线机械强度，按照农村电网的经济电流密度和线路供带负荷来进行选择。由于最大负荷的利用小时数和经济电流密度取值相互对应，最大负荷利用小时数主要包括>5000、3000～5000、

3.5配电网负荷科学预测

传统农村电网配电网的规划设计往往只是简单描述电网系统的负荷发展和负荷现状，大事没有系统地预测和分析农村电网负荷，通常按照供电户数来确定负荷预测数据，从而使得预测的负荷数据偏大。为了科学预测配电网负荷，应做好农村电网运行全面调研，合理确定农村用户类型和供电区负荷情况，采用科学、合理的预测方法，保障配电网预测结果符合实际的农村电网发展。

3.6合理配置配电变压器容量

农村配电网变压器应坚持短半径、密布点、小容量的原则，积极改造和建设台区，通常情况下，电台配电变压器容量应小于200kV。在农村电力负荷较大、负荷比较集中的区域，采用多布点、小容量布置方式，合理控制配电网的低压线路长度，采用台式安装或者柱上安装方式，保障农村电网供电质量。

3.7主干网规划

主干网规划是配电网规划设计的重要内容，根据供电半径，优化主干网规划设计，按照农村电网建设相关技术规范：400V电力线路不能超过0.5km，10kV线路不能超过15km。然而在规划设计农村配电网时往往达不到这个要求，因此在配电网主干网规划时，基于这个参考数据，还要确保线路末端电压达标。在确保配电网电压达标的基础上，适当缩短或者延长电力线路。通常情况下，农村电网中相邻变电站相距较远，因此10kV线路在配电网中的供电距离较长。10kV配电网主要采用辐射供电方式，在条件允许的情况，就近联络相邻10kV线路，准确校验电压损耗，提高负荷转供能力。在农村配电网10kV线路主要采用钢芯铝绞线，在农村茂盛林区、旅游景区和集镇采用绝缘导线，综合考虑电压损耗和供带负荷，确定导线截面。

3.8引进现代化科学技术

农村配电网规划设计应积极引进现代化科学技术，构建配电网信息化系统，遵循配电网规划设计的客观规律和要求，减少人为主观因素，电力调控部门和营销部门应利用专门的计算机软件系统，为配电网规划设计提供正确决策，科学管理规划业务和电力基础数据，全面提高配电网规划设计水平和工作效率。

4结语

配电网规划设计直接关系着农村经济发展和人们的日常生活用电，针对农村配电网规划设计存在的问题，有针对性地进行优化设计，综合考虑多方面影响因素，采取有效策略，提高农村配电网规划设计的可靠性和经济性。

