1. Urĝa operacio de LED-lumfonto kaj lumiloj, por kaj fabriko kaj kampa instalado.2. Perfekte kongrua kun ambaŭ DC LED-ŝarĝoj kaj AC LED-tuboj aŭ bulboj.3. Konstanta kriz-potenca eligo, larĝa gamo de eliga tensio de 5 ĝis 300VDC, eligo nuna aŭtomata alĝustigebla.4. Diversaj kriz-potencaj elektoj:
#000009
Eksteraj dratoj kun metalaj tuboj,
#000010
6. Aŭtomata testa funkcio reduktas la bontenadon7. Ekstreme svelta aluminia loĝejo, enkonstruita Kuirilaro8. Por 18490X-1/2/3: Taŭga por endomaj, sekaj kaj malsekaj aplikoj9. Por 18490X-4: IP66-taksado.Taŭga por subĉielaj kaj malsekaj aplikoj
#000012
Dimensia unuo: mm [colo]Toleremo: ±1 [0.04]
#000013
PS: La 18490X-X eble ne aplikeblas al ĉiuj izolitaj AC-ŝoforoj, ĝi devas esti kontrolita de la fina uzanto.
#000014
Kiam AC-potenco estas aplikata, la LED-testŝaltilo estas lumigita, indikante ke la kuirilaroj estas ŝargitaj.Kiam AC-potenco malsukcesas, la 18490X-X aŭtomate ŝanĝas al kriz-potenco, funkciigante la lumŝarĝon ĉe taksita kriz-potenco.Dum elektropaneo, la LED-testŝaltilo estos malŝaltita.Kiam la AC-potenco estas restarigita, la kriz-okazo 18490X-X ŝanĝas la sistemon reen al normala operacio kaj rekomencas la ŝargadon de la kuirilaro.La minimuma kriz-operacia tempo estas 90 minutoj.La ŝarĝa tempo por plena malŝarĝo estas 24 horoj.Mallongdaŭra senŝargiĝa testo povas esti farita post kiam la 18490X ŝargis dum 1 horo.Ŝarĝu dum 24 horoj antaŭ ol fari longtempan senŝargitan teston.
#000015
- Premu la LTS unufoje por simuli kriz-reĝimon.– Premu la LTS 2 fojojn senĉese ene de 3 sekundoj por devigi monatan teston.Post kiam la testo finiĝos, la sekva (30-taga) monata testo kalkulos ekde ĉi tiu dato.– Premu la LTS 3 fojojn senĉese ene de 3 sekundoj por devigi jaran provon.Post kiam la testo finiĝos, la sekva (52-semajna) jara testo kalkulos ekde ĉi tiu dato.– Dum iu ajn mana testo, premu kaj tenu la LTS dum pli ol 3 sekundoj por ĉesigi manan teston.La Antaŭprogramita Planita Aŭtomata Testa tempo ne ŝanĝiĝos.
#000018
1. Por malhelpi elektran ŝokon, malŝaltu la elektran provizon ĝis la instalado finiĝos kaj AC-potenco estas provizita al ĉi tiu produkto.2. Ĉi tiu produkto postulas neŝanĝitan AC-elektron de 120-277V, 50/60Hz.3. Certiĝu, ke ĉiuj konektoj konformas al la Nacia aŭ Kanada Elektra kodo kaj al iuj lokaj regularoj.4. Por redukti la riskon de elektra ŝoko, malkonektu ambaŭ normalajn kaj krizajn elektroprovizojn kaj konektilon de ĉi tiu produkto antaŭ servi.5. Ĝi povas provizi minimuman 90-minutan lumigadon sub la kriz-reĝimo.6. La 18490X-X estas UL Listigita por kampa instalado, kaj uzu kun surgrundaj, UL Listigitaj, humidaj lok-taksaj aparatoj.7. Ĉi tiu produkto taŭgas por uzo en sekaj aŭ malsekaj lokoj.Ne muntu ĝin proksime de gaso, hejtiloj, aeraj elirejoj aŭ aliaj danĝeraj lokoj.8. Uzu ĉi tiun produkton en 0 °C minimumo, 50 °C maksimumaj ĉirkaŭaj temperaturoj (Ta).9. Ne provu servi la bateriojn.Hermetika, ne-prizorga baterio estas uzata, kiu ne estas kampe anstataŭigebla.Kontaktu la fabrikiston por informoj aŭ servo.10. Ĉar ĉi tiu produkto enhavas bateriojn, bonvolu nepre konservi ĝin en endoma medio de -20 °C ~30 °C.Ĝi devas esti plene ŝargita kaj malŝarĝita ĉiujn 6 monatojn de la dato de aĉeto ĝis ĝi estas oficiale uzata, poste reŝargita 30-50% kaj konservita dum pliaj 6 monatoj, ktp.Se la kuirilaro ne estas uzata dum pli ol 6 monatoj, ĝi povas kaŭzi troan mem-malŝarĝon de la baterio, kaj la rezulta redukto de la kapablo de la kuirilaro estas neinversigebla.Por produktoj kun aparta baterio kaj kriz-modulo, bonvolu malkonekti la ligon inter baterio kaj modulo por stokado.Pro ĝiaj kemiaj propraĵoj, estas normala situacio, ke la bateria kapablo nature malpliiĝas dum uzo.Uzantoj devas konsideri tion kiam elektas produktojn.11. La uzo de akcesora ekipaĵo ne rekomendita de la fabrikanto povas kaŭzi nesekuran kondiĉon kaj malplenigi garantion.12. Ne uzu ĉi tiun produkton por alia uzo ol celita.13. Instalado kaj servo devas esti faritaj de kvalifikita servopersonaro.14. Ĉi tiu produkto devas esti muntita en lokoj kaj altecoj kie ĝi ne facile estos submetita al mistraktado de neaŭtorizita personaro.15. Certigu produktan kongruon antaŭ fina instalado.Kabrado devas esti strikte konforme al la kabliga diagramo, kablaj eraroj damaĝos la produkton.Kazo de sekureca akcidento aŭ produkta fiasko kaŭzita de kontraŭleĝa operacio de uzantoj ne apartenas al la amplekso de akcepto de plendo de kliento, kompenso aŭ produkta kvalito-certigo.
#000020
Ŝlosilaj Elektaj Punktoj por Kriza Lumo...
#000022
La daŭrigebla kreskpotencialo de la L...
#000023