Se mankas akcesoraĵoj dum instalado, bonvolu kontroli la akcesoraĵliston por kontroli la mankantajn partojn kaj kontakti vian komerciston aŭ lokan teknikan servocentron Renac Power.
#000001
Ĉu estas ia erarmesaĝo montrita sur la invetilo;
#000002
Se la elekto de la sekureca lando de invetilo estas ĝusta;
#000003
Se ĝi estas ŝirmita aŭ estas polvo sur la PV-paneloj.
#000004
Bonvolu iri al la elŝutcentro de la oficiala retejo de RENAC POWER por elŝuti la plej novajn instrukciojn pri rapida instalado de Wi-Fi inkluzive de rapida agordo de APP.Se vi ne povas elŝuti, bonvolu kontakti la lokan teknikan servocentron de RENAC POWER.
#000005
Post kiam Wi-Fi estas agordita, bonvolu iri al retejo de RENAC POWER Monitoring () por registri la centralon, aŭ per monitorado APP: RENAC-portalo por rapide registri centralon.
#000006
Bonvolu iri al la elŝutcentro de la oficiala retejo de RENAC POWER por elŝuti la koncernan tipon de Interreta uzantmanlibro.Se vi ne povas elŝuti, bonvolu kontakti RENAC POWER teknikan lokan servocentron.
#000007
Bonvolu kontroli la erarmesaĝon montritan sur la ekrano de la invetilo kaj poste raporti al la oftaj demandoj kaj respondoj en la uzantmanlibro por ekscii la koncernan problemon por solvi la problemon.Se la problemo daŭras, bonvolu kontakti vian komerciston aŭ lokan teknikan servocentron de RENAC POWER.
#000008
Ne. La uzo de aliaj terminaloj kaŭzos la forbruligi la terminalojn de la invetilo, kaj eĉ povas kaŭzi internajn damaĝojn.Se la normaj terminaloj estas perditaj aŭ difektitaj, bonvolu kontakti vian komerciston aŭ lokan teknikan servocentron de RENAC POWER por aĉeti la normajn DC-terminalojn.
#000009
Bonvolu kontroli ĉu ekzistas DC-potenco de PV-paneloj, kaj certigi, ke la invetilo mem aŭ ekstera DC-ŝaltilo estas ŝaltitaj.Se ĝi estas la unua instalado, bonvolu kontroli ĉu la "+" kaj "-" de DC-terminaloj estas ligitaj inverse.
#000010
La AC-flanko de la invetilo estas forto al tero.Post kiam la invetilo estas ŝaltita, la ekstera protekta tera konduktilo devas esti konservita konektita.
#000011
Se ne estas tensio ĉe la AC-flanko de la invetilo, bonvolu kontroli la subajn erojn:
#000012
Ĉu la krado estas malŝaltita
#000013
Kontrolu ĉu AC-rompilo aŭ alia protekta ŝaltilo estas malŝaltita;
#000014
Se ĝi estas la unua instalado, kontrolu ĉu AC-dratoj estas bone konektitaj kaj nula linio, paflinio kaj terlinio havas unu-al-unu korespondadon.
#000015
La invetilo detektis AC-tension preter sekureclanda agorda gamo.Kiam la invetilo montras erarmesaĝon, bonvolu uzi mult-mezurilon por mezuri AC-tension por kontroli ĉu ĝi estas tro alta aŭ tro malalta.Bonvolu raporti al la reala tensio de elektra reto por elekti taŭgan sekurecan landon.Se ĝi estas la nova instalaĵo, kontrolu ĉu AC-dratoj estas bone konektitaj kaj nula linio, paflinio kaj terlinio havas unu-al-unu korespondadon.
#000016
La invetilo detektis AC-frekvencon preter sekureclanda agorda gamo.Kiam la invetilo montras erarmesaĝon, kontrolu la nunan elektran frekvencon sur la ekrano de la invetilo.Bonvolu raporti al la reala tensio de elektra reto por elekti taŭgan sekurecan landon.
#000017
La invetilo detektis, ke la izola rezistvaloro de PV-panelo al tero estas tro malalta.Bonvolu rekonekti la PV-panelojn unu post alia por kontroli ĉu la fiasko estis kaŭzita de ununura PV-panelo.Se jes, bonvolu kontroli la teron kaj draton de la PV-panelo se ĝi estas rompita.
#000018
La invetilo detektis, ke la flua fluo estas tro alta.Bonvolu rekonekti la PV-panelojn unu post alia por certigi, ĉu la fiasko estis kaŭzita de ununura PV-panelo.Se jes, kontrolu la teron kaj draton de la PV-panelo se ĝi estas rompita.
#000019
La invetilo detektis PV-panela eniga tensio estas tro alta.Bonvolu uzi mult-mezurilon por mezuri la tension de PV-paneloj kaj tiam kompari la valoron kun la DC-eniga tensio-intervalo, kiu estas sur la dekstra flanka etikedo de la invetilo.Se la mezura tensio estas preter tiu gamo, tiam malpliigu la kvanton de PV-paneloj.
#000020
1.Kontrolu ĉu estas fluktuo sur ŝarĝo potenco;
#000021
Se ĉio estas en ordo sed la problemo daŭras, bonvolu kontakti lokan teknikan servocentron de RENAC POWER.
#000023