API 685 peza devo senmagentic pumpilo estas horizontala, senfoka centrifuga magneta pumpilo por nafto, peza devo kemiaj kaj gasindustrio servoj, laŭ API 685 normo.Maksimuma Fluo: 3,522 GPM Maksimuma Kapo: 787 futoj Premo: Ĝis 5.0 MpaPotenco: ≤160 kwTemperaturintervalo: -49 °F (-45 °C) ĝis +572 °F (+300 °C)
#000003
Inĝenierado pri malvarmigo kaj varmo
Elektrocentralo kaj sunaj termikaj kampoj
#000004
- Altnivela cikla vojo-dezajnoĜi adoptas altnivelan ciklan modelon de altprema enirejo kaj altprema elircirkulado (vidu la trancon de la sago en sekcia desegnaĵo). Pli taŭga por vaporigitaj mediumoj.- Speciala mem-ekvilibra agado de aksa fortoEkzistos unu senmova ekvilibra telero inter la rulo nabo kaj subtena disko se la diametro de la impulsilo egalas aŭ estas pli granda ol 250mm, ĉi tiu nova dezajno povas fari la aksan forton aŭtobalanci ĝustigante la radialajn kaj aksajn interspacojn.-Perfekta fleksebla konekta strukturoĜi adoptas enigitan strukturon por siliding lagro kaj puŝbutono. La toleremaj ringoj estas uzataj por radiala konekto. Ankaŭ toleremaj ringoj estas plenigitaj inter en ŝafto kaj ŝaftra maniko por mildigi la premon kiun ŝafto trudas sur la ŝaftomaniko pro varmeca ekspansio.-Kontena ŝeloLa stampita arkfundo de la retenŝelo plibonigas la rigidecon de la retenŝelo, kaj mildigas la streĉan koncentriĝon sur la fundo de retenŝelo kaj tiam protektas ĝin de esti difektita.
#000005
40- Diametro de elirejo de pumpilo (mm)
#000006
250- Diametro de la rulilo (mm)
#000007