Notu:1. ATS-kabinetoj sub 250A inkluzivas 600*500*300-kabinetojn×1;tri indikilaj lumoj por ĉefkonduktilo (verda), elektroproduktado (ruĝa), kaj ŝarĝo (flava);3 metrojn longa ATS-kablo kun aviada ingo;unu porda seruro;Pluraj terminalblokoj kaj fuzeoteniloj, fuzeoj, ktp.2. 400A, 630A ATS-kabinetoj inkluzivas 700*600*350-kabinetojn×1;tri indikilaj lumoj por ĉefkonduktilo (verda), elektroproduktado (ruĝa), kaj ŝarĝo (flava);3 metrojn longa ATS-kablo kun aviada ingo;unu porda seruro;Pluraj terminalblokoj kaj fuzeoteniloj, fuzeoj, ktp.3. ATS-kabineto de 800A kaj supre inkluzivas IP42-norman GGD-kabineton×1;tri indikilaj lumoj por ĉefkonduktilo (verda), elektroproduktado (ruĝa), kaj ŝarĝo (flava), voltmetro×1, tensiokonverta ŝaltilo×1, ampermetro×1 Nuna transformilo×3, nuna konverta ŝaltilo×1;3 metrojn longa ATS-konektlinio kun aviada ingo;unu porda seruro;pluraj kablaj finaj blokoj, fuzeoj kaj fuzeoj;kupraj stangoj4. Ĉi tiu tipo de personaro estas citita je 230/400V konvencia tensio.ATS-ŝaltilo por unuoj kun trifaza tensio malpli ol 220V aŭ pli granda ol 440V devas esti citita aparte
#000009
1. ResumoKune kun la disvolviĝo de la socio, la homoj havas postulatan peton al la nutrado.Nia firmao laŭ la reala bezono de la uzanto kaj evoluigis intelektigitan duoblan potencon ATS.Ĉi tiu produkto forte kontraŭ-jamming, funkcias stabila kaj fidinda, ne nur ŝanĝi inter du grupoj potenco, sed ankaŭ ekzameni al du grupoj trifazaj kvar tensioj.Kiam ajna faza tensio escepte, povas aŭtomate ŝanĝi la nekutiman potencon al la normala potenco aŭ elsendas alarmon. 2. Taŭga areoLa ATS taŭgas por la duobla nutrada sistemo de AC50/60Hz, taksita tensio sub 600V, taksita kurento sub 2000A.Ĝi povas realigi inter la ĉefa potenco (N) kaj la standby potenco (R) aŭtomata ŝaltilo (ankaŭ povas establi por mana ŝaltilo). Ĉi tiu produkto kun komunikado seria haveno, povas realigi la longdistancan kontrolon, igas la uzanton realigi neniun devon. transformilo substacio.Ĉi tiu produkto taŭgas al la grava loko, kiu ne permesas la elektrotranĉon de malalta tensio-ŝaltila kabineto.3. Konformas al la normo3.1 IEC60947-1 Ĝeneralaj reguloj;3.2 IEC60947-61(1998)《ATS》;3.3 IEC947.2;3.4 GB14048.11-2002;4. Produkta Modelo
#000010
La regilo-ĉefpotenco (N) kaj la ŝancatendpotenco (R) daŭrigas la ekzamenon, ĉar la ŝancatendpotenco (R) provizas la generatoron, la tensio de la ĉefpotenco estas normala kiam ne generas.Kiam la tensio estas 60% -85% de la taksita potenco, la inteligenta sistemo povas doni instrukcion al la generatoro (grupo de fermaj havenoj). Post tempo prokrastas aŭtomatajn ŝanĝojn al standby potenco.Post la normala tensio denove, la inteligenta sistemo disiĝas aŭtomate de la standby potenco post la tempo prokrasto, turnas al la ĉefa fonto de energio.7. ATS Ekstera kaj Instala Dimensio 8. Instalu kaj kabligi diagramon Noto: Ĉi tiu kabla diagramo konvenas trifazan kvar, kiam elektas trifazajn tri dratojn, la kutime uzata nulkurbo (NN) ricevas la etikedtabulo N1 piedo, la kriza nulkurbo (RN) ricevas la etikedtabulo N2 piedoEkster la HD kutime uzata energifonto renkontas la kondiĉon por instrui AC220V/1A (uzanto provizoj por si);Ekster la kriza nutrado de TD plenumas la kondiĉon instrui AC220V/1A (uzanto provizoj por si);
#000012
Por demandoj pri niaj produktoj aŭ prezlisto, bonvolu lasi vian retpoŝton al ni kaj ni kontaktos ene de 24 horoj.
#000016