Alta kapo mem-primanta JET-pumpilo adoptas altteknologian kontraŭrustan traktadon por certigi, ke la pumpilspaco neniam rustos, celita por solvi la problemojn de rusto en la akvopumpilo.JET-pumpilo povas esti vaste uzata en pumpado de riverakvo, putakvo, vaporkaldrono, teksa industrio kaj hejma akvoprovizado, ĝardenoj, kantinoj, banejoj, frizejoj kaj altaj konstruaĵoj.
#000001
Alta kapo mem-primanta JET-pumpilo uzas efikajn lagrojn, 100% kupran bobenan motoron.Por protekti la motoron, ekzistas enkonstruita termika protektanto.La izola klaso estas B, dum IP-grado povus atingi IP44.Pumpilo de la serio JET povus pumpi varman akvon al 70°C.
#000002
1.Alta suĉa kapo2.Alta efikeco3.Alta kvalito4.Altnivela tekniko
#000003
Instalado:1.Konektu la akvan enirejon kaj malsupran valvon per 25mm akvotubo.La koneksa sigelo ne devas liki aeron.2.Dum instalado, la akvopumpilo devas esti proksima al la akvofonto, kaj la longo de la suĉa tubo kaj la nombro da kubutoj estos reduktitaj.La instala alteco de suĉado devas esti malpli ol la suĉa kapo.3. Antaŭ ol komenci altan kapon mem-priman JET-pumpilon, malŝraŭbi la ŝtopilon de la pleniga riglilo, plenigu la pumpilon per akvo, kaj poste streĉu la riglilon por certigi la sigelon.Se neniu akvo povas esti pumpita post 2-3 minutoj da operacio, replenigu la akvon por eviti damaĝon al la mekanika sigela aparato.4. Kiam alta kapo mem-primanta JET-pumpilo estas neaktiva dum longa tempo, oni devas kontroli ĉu la pumpilrotacio estas fleksebla.Se ĝi estas trovita fiksita aŭ tro streĉa, la pumpilŝelo devas esti malmuntita kaj la rusto kaj derompaĵoj en la pumpilo devus esti purigitaj tiel ke ĝi povas esti uzata post fleksebla rotacio.5 .Alta kapo mem-priming JET pumpilo en la procezo de operacio, la fluo de subita redukto aŭ eksternorma sono aŭ subita halto, devus tuj ĉesi kontrolo.6. La funkcio de la malsupra valvo estas fermi la akvofluon de la enirtubo kaj malhelpi la enspiron de malpuraĵo, do kiam oni instalas la malsupran valvon kaj la fundon de la akvofonto devus esti distanco (pli ol 30 cm).7. La ŝelo de la elektra pumpilo devas esti fidinde surterigita, kaj estu seka kiam uzata.Pluva ilaro devas esti uzata por kovri la subĉielan laboron por malhelpi malsekecon.
#000004