Hejmo Novaĵoj 1000kva silenta gasa generatorunuo enkonduko kaj procezo
#000004
Novaĵoj Firmaaj novaĵoj Industria Novaĵoj
#000005
1000kva silenta gasa generatorunuo enkonduko kaj procezo
#000006
La1000kW silenta gasgenerator-unuo estas 10.6m longa glitiga muntita kabineta strukturo.La unuo estas funkciigita de kvar 250KW unuopaj unuoj paralele.La motoro adoptas Sinotruk T12-motoron kiel la energifonton por funkciigi la francan markon Leroy Somer-generatoron por elektroprovizo.
#000007
La kabineto estas dividita en unuo-kupeon, varmodisipa kupeo kaj kontrolo-kupeo.La sendependa kupeo certigas la kontinuan kaj stabilan funkciadon de la ekipaĵo en malalta aŭ alta temperatura medio;La aer-aera intercooler estas adoptita, kaj la intercooler estas metita sendepende sur la supro de la kabineto por malvarmigi la enirtemperaturon de la maŝinejo kaj la unuo;La kontrolĉambro situas en la mezo de la kabineto, la kablo-elirejo situas sub la mezo aŭ malsupro de la kabineto, la cilindra tegaĵo-akva radiatoro estas aranĝita ĉe ambaŭ finoj de la kabineto malvarmiga kajuto, la antaŭa fino de la malvarmiga kabano estas ekipita kun brulaĵo enirejo, la ellasilo haveno estas resumita ĉe unu flanko de la unuo, kaj la bruo redukto vento gvidilo kovrilo estas instalita sur la supro de la malvarmigo kajuto, kiu povas kontroli la bruon de la unuo je 7m ≤ 75db (A). Speciala naturgasa motoro: T12-seriomotoro estas adoptita, kiu apartenas al altrapida / alt-efikeca motoro.La elektronike kontrolita malgrasa brulado teknologio povas bone plenumi la postulojn de motorekonomio, potenco kaj emisio.La malvarmiga reĝimo adoptas elektronikan ventolilon fermitan cirkulantan akvon.La unuo-malvarmsistemo estas sendependa de la maŝinĉambro-aera enirsistemo.La temperaturo en la maŝinejo estas kontrolita per intermalvarma komuna kontrolo, kaj la aerenirejo en la maŝinejo estas efike filtrita per enkonstruita polva filtrilo.
#000008
Sistemo de kontrolo de gasmotoro: La brula gaso fermitcikla magra brula kontrolo-sistemo importita de ECI de Usono estas adoptita, inkluzive de unucilindra sendependa ŝaltita sistemo, elektronika rapido reguliga sistemo, karburaĵo fermitcikla kontrolsistemo, medio adapta sistemo kaj aŭtomata diagnozo kaj protekta sistemo, por certigi la precizan kaj fidindan kontrolon de la motoro sub ĉiuj laborkondiĉoj.La jara produktado de gasmotora kontrolsistemo estas 100000 ekzempleroj, kaj la fidindeco, stabileco kaj sekureco de la sistemo estas pli garantiitaj.Agordita generatoro de internacia altnivela marko: lsa46-serio senbrosa AC-sinkrona generatoro kun alta stabileco moviĝantaj partoj estas adoptita, kaj la ŝarĝa trafo-rezisto kaj kontraŭ-interferenca agado de la generatoro estas plibonigitaj por certigi la fidindecon de longtempa funkciado de la ekipaĵo. .
#000009
Efika kaj stabila varmodissipa sistemo: La cilindra tegaĵo-akvo kaj intermalvarmilo adoptas sendependan malvarmigan reĝimon.La sendependa cilindra tegmento akvomalvarmiga reĝimo ebligas al la motoro funkcii kontinue kaj efike.La intermalvarma varmodissipa sistemo estas instalita sur la supro en la mezo por plene disipi la varmegon de la motoro kaj gasa miksaĵo kaj plibonigi la efikecon de la motoro.
#000010
Funkcia fleksebleco de kiel funkcias LNG-fabriko
#000011