1. Pura sinusoida AC eligo.
#000009
3. Eligo-tensio aŭtomata agordo laŭ malsamaj enigo-tensioj.
#000011
6. Taŭga por endomaj, sekaj kaj malsekaj aplikoj.
#000013
TESTADO KAJ PRUNORADOLa sekvaj Periodaj provoj rekomendas por certigi, ke la sistemo funkcias ĝuste.1. Vide inspektu la LED-testŝaltilon (LTS) ĉiumonate.Ĝi devus esti lumigita kiam AC-potenco estas aplikata.2. Faru 30-sekundan malŝarĝan provon malŝaltante la kriz-rompilon ĉiumonate.La LTS estos malŝaltita.3. Faru 90-minutan malŝarĝan teston unufoje jare.La LTS estos malŝaltita dum testo.
#000016
AUTOTESTOLa 184600/184603 havas funkcion de Aŭtomata Testo, kiu ŝparas koston reduktante la bezonon de manlibrotestado.1. Komenca Aŭtomata TestoKiam la sistemo estas konvene konektita kaj ŝaltita, la 184600/184603 faros komencan Aŭtomatan Teston.Se ekzistas nenormalaj kondiĉoj, la LTS palpebrumos rapide.Post kiam la nenormala kondiĉo estas korektita, la LTS funkcios ĝuste.2. Antaŭprogramita Planita Aŭtomata Testoa) La unuo faros la unuan Monatan Aŭtomatan Teston post 24 horoj kaj ĝis 7 tagojn post komenca ŝaltado.Tiam monataj provoj estos faritaj ĉiujn 30 tagojn.b) Ĉiujara Aŭtomata testo okazos ĉiujn 52 semajnojn post komenca ŝaltado.– Ĉiumonata Aŭtomata TestoLa Monata Aŭtomata Testo estos efektivigita ĉiujn 30 tagojn, kaj provos;Normala al kriz-transiga funkcio, krizaj, ŝarĝaj kaj malŝarĝaj kondiĉoj estas normalaj.Monata testotempo estas proksimume 30 sekundoj.– Ĉiujara Aŭtomata TestoĈiujara Aŭtomata Testo okazos ĉiujn 52 semajnojn post la komencaj 24 horoj plena ŝarĝo, kaj provos;Taŭga komenca bateria tensio, 90-minuta kriz-operacio kaj akceptebla bateria tensio ĉe la fino de la plena 90-minuta testo.Se la Aŭtomata Testo estas interrompita de elektropaneo, plena 90-minuta Aŭtomata Testo denove okazos 24 horojn post kiam la potenco estas restarigita.Se la elektropaneo igas la baterion plene malŝarĝi, la produkto rekomencos la Komencan Aŭtomatan Teston kaj Antaŭprogramitan Programitan Aŭtomatan Teston.
#000017
1. Por malhelpi elektran ŝokon, malŝaltu la retan nutradon ĝis la instalado finiĝos kaj AC-eniga potenco estas provizita al ĉi tiu produkto.
#000019
2. Ĉi tiu produkto postulas neŝanĝitan AC-elektron de 120-277V, 50/60Hz.
#000020
3. Certiĝu, ke ĉiuj konektoj konformas al la Nacia aŭ Kanada Elektra kodo kaj al iuj lokaj regularoj.
#000021
4. Por redukti la riskon de elektra ŝoko, malkonektu ambaŭ normalan potencon, krizajn elektroprovizojn kaj unukonektilon de ĉi tiu produkto antaŭ servi.
#000022
5. Por kriz-funkciado de LED, inkandeskaj, fluoreskaj aparatoj kaj ŝraŭbbazaj lampoj.
#000023
6. Uzu ĉi tiun produkton en 0 °C minimumo, 50 °C maksimumaj ĉirkaŭaj temperaturoj (Ta).Ĝi povas provizi minimuman 90-minutan lumigadon sub la kriz-reĝimo.
#000024
8. Ne provu servi la bateriojn.Hermetika, ne-prizorga baterio estas uzata, kiu ne estas kampe anstataŭigebla.Kontaktu la fabrikiston por informoj aŭ servo.
#000026
9. Ĉar ĉi tiu produkto enhavas bateriojn, bonvolu nepre konservi ĝin en endoma medio de -20 °C ~30 °C.Ĝi devas esti plene ŝargita kaj malŝarĝita ĉiujn 6 monatojn de la dato de aĉeto ĝis ĝi estas oficiale metita en uzo, poste reŝargita 30-50% kaj konservita dum pliaj 6 monatoj, ktp.Se la kuirilaro ne estas uzata dum pli ol 6 monatoj, ĝi povas kaŭzi troan mem-malŝarĝon de la baterio, kaj la rezulta redukto de la kapablo de la kuirilaro estas neinversigebla.Por produktoj kun aparta baterio kaj kriz-modulo, bonvolu malkonekti la ligon inter baterio kaj modulo por stokado.Pro ĝiaj kemiaj propraĵoj, estas normala situacio, ke la bateria kapablo nature malpliiĝas dum uzo.Uzantoj devas konsideri tion kiam elektas produktojn.
#000027
10. La uzo de akcesora ekipaĵo ne rekomendita de la fabrikanto povas kaŭzi nesekuran kondiĉon kaj malplenigi garantion.
#000028
12. Instalado kaj servo devas esti faritaj de kvalifikita servopersonaro.
#000030
14. Certigu produktan kongruon antaŭ fina instalado.Certigu, ke la poluseco estas ĝusta dum konekto de la baterioj.Kabrado devas esti strikte konforme al la kabliga diagramo, kablaj eraroj damaĝos la produkton.Kazo de sekureca akcidento aŭ fiasko de produkto kaŭzita de kontraŭleĝa operacio de uzantoj ne apartenas al la amplekso de akcepto de plendo de kliento, kompenso aŭ produkta kvalito-certigo.
#000032
Kvalita Aliro de Phenix Lighting:...
#000034
Kio estas la plej bona kriz-solvo por T...
#000035