[{"text_idx": "#000009", "text": "1. Pura sinusoida AC eligo."}, {"text_idx": "#000011", "text": "3. Eligo-tensio au\u0306tomata agordo lau\u0306 malsamaj enigo-tensioj."}, {"text_idx": "#000013", "text": "6. Tau\u0306ga por endomaj, sekaj kaj malsekaj aplikoj."}, {"text_idx": "#000016", "text": "TESTADO KAJ PRUNORADOLa sekvaj Periodaj provoj rekomendas por certigi, ke la sistemo funkcias g\u0302uste.1. Vide inspektu la LED-tests\u0302altilon (LTS) c\u0302iumonate.G\u0302i devus esti lumigita kiam AC-potenco estas aplikata.2. Faru 30-sekundan mals\u0302arg\u0302an provon mals\u0302altante la kriz-rompilon c\u0302iumonate.La LTS estos mals\u0302altita.3. Faru 90-minutan mals\u0302arg\u0302an teston unufoje jare.La LTS estos mals\u0302altita dum testo."}, {"text_idx": "#000017", "text": "AUTOTESTOLa 184600/184603 havas funkcion de Au\u0306tomata Testo, kiu s\u0302paras koston reduktante la bezonon de manlibrotestado.1. Komenca Au\u0306tomata TestoKiam la sistemo estas konvene konektita kaj s\u0302altita, la 184600/184603 faros komencan Au\u0306tomatan Teston.Se ekzistas nenormalaj kondic\u0302oj, la LTS palpebrumos rapide.Post kiam la nenormala kondic\u0302o estas korektita, la LTS funkcios g\u0302uste.2. Antau\u0306programita Planita Au\u0306tomata Testoa) La unuo faros la unuan Monatan Au\u0306tomatan Teston post 24 horoj kaj g\u0302is 7 tagojn post komenca s\u0302altado.Tiam monataj provoj estos faritaj c\u0302iujn 30 tagojn.b) C\u0302iujara Au\u0306tomata testo okazos c\u0302iujn 52 semajnojn post komenca s\u0302altado.\u2013 C\u0302iumonata Au\u0306tomata TestoLa Monata Au\u0306tomata Testo estos efektivigita c\u0302iujn 30 tagojn, kaj provos;Normala al kriz-transiga funkcio, krizaj, s\u0302arg\u0302aj kaj mals\u0302arg\u0302aj kondic\u0302oj estas normalaj.Monata testotempo estas proksimume 30 sekundoj.\u2013 C\u0302iujara Au\u0306tomata TestoC\u0302iujara Au\u0306tomata Testo okazos c\u0302iujn 52 semajnojn post la komencaj 24 horoj plena s\u0302arg\u0302o, kaj provos;Tau\u0306ga komenca bateria tensio, 90-minuta kriz-operacio kaj akceptebla bateria tensio c\u0302e la fino de la plena 90-minuta testo.Se la Au\u0306tomata Testo estas interrompita de elektropaneo, plena 90-minuta Au\u0306tomata Testo denove okazos 24 horojn post kiam la potenco estas restarigita.Se la elektropaneo igas la baterion plene mals\u0302arg\u0302i, la produkto rekomencos la Komencan Au\u0306tomatan Teston kaj Antau\u0306programitan Programitan Au\u0306tomatan Teston."}, {"text_idx": "#000019", "text": "1. Por malhelpi elektran s\u0302okon, mals\u0302altu la retan nutradon g\u0302is la instalado finig\u0302os kaj AC-eniga potenco estas provizita al c\u0302i tiu produkto."}, {"text_idx": "#000020", "text": "2. C\u0302i tiu produkto postulas nes\u0302ang\u0302itan AC-elektron de 120-277V, 50/60Hz."}, {"text_idx": "#000021", "text": "3. Certig\u0302u, ke c\u0302iuj konektoj konformas al la Nacia au\u0306 Kanada Elektra kodo kaj al iuj lokaj regularoj."}, {"text_idx": "#000022", "text": "4. Por redukti la riskon de elektra s\u0302oko, malkonektu ambau\u0306 normalan potencon, krizajn elektroprovizojn kaj unukonektilon de c\u0302i tiu produkto antau\u0306 servi."}, {"text_idx": "#000023", "text": "5. Por kriz-funkciado de LED, inkandeskaj, fluoreskaj aparatoj kaj s\u0302rau\u0306bbazaj lampoj."}, {"text_idx": "#000024", "text": "6. Uzu c\u0302i tiun produkton en 0 \u00b0C minimumo, 50 \u00b0C maksimumaj c\u0302irkau\u0306aj temperaturoj (Ta).G\u0302i povas provizi minimuman 90-minutan lumigadon sub la kriz-reg\u0302imo."}, {"text_idx": "#000026", "text": "8. Ne provu servi la bateriojn.Hermetika, ne-prizorga baterio estas uzata, kiu ne estas kampe anstatau\u0306igebla.Kontaktu la fabrikiston por informoj au\u0306 servo."}, {"text_idx": "#000027", "text": "9. C\u0302ar c\u0302i tiu produkto enhavas bateriojn, bonvolu nepre konservi g\u0302in en endoma medio de -20 \u00b0C ~30 \u00b0C.G\u0302i devas esti plene s\u0302argita kaj mals\u0302arg\u0302ita c\u0302iujn 6 monatojn de la dato de ac\u0302eto g\u0302is g\u0302i estas oficiale metita en uzo, poste res\u0302argita 30-50% kaj konservita dum pliaj 6 monatoj, ktp.Se la kuirilaro ne estas uzata dum pli ol 6 monatoj, g\u0302i povas kau\u0306zi troan mem-mals\u0302arg\u0302on de la baterio, kaj la rezulta redukto de la kapablo de la kuirilaro estas neinversigebla.Por produktoj kun aparta baterio kaj kriz-modulo, bonvolu malkonekti la ligon inter baterio kaj modulo por stokado.Pro g\u0302iaj kemiaj propraj\u0302oj, estas normala situacio, ke la bateria kapablo nature malpliig\u0302as dum uzo.Uzantoj devas konsideri tion kiam elektas produktojn."}, {"text_idx": "#000028", "text": "10. La uzo de akcesora ekipaj\u0302o ne rekomendita de la fabrikanto povas kau\u0306zi nesekuran kondic\u0302on kaj malplenigi garantion."}, {"text_idx": "#000030", "text": "12. Instalado kaj servo devas esti faritaj de kvalifikita servopersonaro."}, {"text_idx": "#000032", "text": "14. Certigu produktan kongruon antau\u0306 fina instalado.Certigu, ke la poluseco estas g\u0302usta dum konekto de la baterioj.Kabrado devas esti strikte konforme al la kabliga diagramo, kablaj eraroj damag\u0302os la produkton.Kazo de sekureca akcidento au\u0306 fiasko de produkto kau\u0306zita de kontrau\u0306leg\u0302a operacio de uzantoj ne apartenas al la amplekso de akcepto de plendo de kliento, kompenso au\u0306 produkta kvalito-certigo."}, {"text_idx": "#000034", "text": "Kvalita Aliro de Phenix Lighting:..."}, {"text_idx": "#000035", "text": "Kio estas la plej bona kriz-solvo por T..."}]