[{"text_idx": "#000001", "text": "Kiel ni scias, por generi hidrau\u0306likan energion ni devas vers\u0302i grandan kvanton da akvo tra akvofalo por movi turbinon. Unu el la plej uzataj turbinoj en hidrau\u0306lika energio estas la Kaplan-turbino. G\u0302i estas hidrau\u0306lika jeto-turbino, kiu estas uzata kun malgrandaj deklivoj g\u0302is kelkaj dekoj da metroj. Fluo c\u0302iam bezonas estas granda tiel ke granda kvanto da energio povas esti generita."}, {"text_idx": "#000002", "text": "En c\u0302i tiu artikolo ni diros al vi, el kio konsistas la turbino Kaplan, kiaj estas g\u0302iaj karakterizaj\u0302oj kaj kiel g\u0302i estas uzata por generi hidrau\u0306likan energion."}, {"text_idx": "#000003", "text": "1 Kio estas la turbino Kaplan2 C\u0302efaj karakterizaj\u0302oj3 Kiel funkcias turbinoj en akvoenergio"}, {"text_idx": "#000004", "text": "Kio estas la turbino Kaplan"}, {"text_idx": "#000005", "text": "G\u0302i estas hidrau\u0306lika jeto-turbino, kiu uzas malgrandajn gradientojn en alteco de kelkaj metroj g\u0302is kelkaj dekoj. Unu el la c\u0302efaj karakterizaj\u0302oj estas, ke g\u0302i c\u0302iam funkcias kun altaj fluoj. Fluoj de 200 g\u0302is 300 kubaj metroj sekunde. G\u0302i estas vaste uzata por la generado de hidrau\u0306lika energio, tio estas speco de renovigebla energio."}, {"text_idx": "#000006", "text": "La turbino Kaplan estis inventita en 1913 de au\u0306stra profesoro Vi\u0301ktor Kaplan. G\u0302i estas speco de helicforma hidrau\u0306lika turbino, kie ili havas klingojn orienteblajn al la malsama akvofluo. Ni scias, ke la fluo de akvo varias lau\u0306 la intenseco de la volumo. Povante havi klingojn orientitajn al la fluo de akvo, ni povas pliigi rendimenton tenante g\u0302in alte g\u0302is flukvantoj de 20-30% de la nominala fluo."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Lin pli normala estas, ke c\u0302i tiu turbino venas ekipita kun fiksaj statoraj deflankiloj, kiuj helpas gvidi la akvofluon. Tiel oni optimumigas la generadon de elektra energio. La efikeco de la turbino Kaplan povas esti uzata por pli vasta fluo depende de la bezonoj. Ideale, la turbino estu preparita per orienta sistemo, en kiu ni metas la statorajn deflankojn kiam la fluo s\u0302ang\u0302ig\u0302as. Ni ne c\u0302iam havas la saman akvan fluon, c\u0302ar ni dependas de pluvoj kaj rezervujaj niveloj."}, {"text_idx": "#000008", "text": "Kiam la fluido atingas la turbinon Kaplan, danke al spiralforma akvokonduktilo, g\u0302i servas por nutri la tutan cirkonferencon tute. Post kiam la fluido atingis la turbinon g\u0302i trapasas distribuiston, kiu donas al la fluido sian rotacian rotacion. C\u0302i tie la rotor estas respondeca deturni la fluon 90 gradojn por inversigi g\u0302in akse."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Kiam ni havas helican turbinon, ni scias, ke la regulado estas preskau\u0306 nula. C\u0302i tio signifas, ke la turbino povas funkcii nur en certa gamo, do la distribuanto ec\u0302 ne estas g\u0302ustigebla. Kun la turbino Kaplan ni ricevas la orientig\u0302on de la palisaj klingoj por adapti al la akvofluo. Krome la movado adaptig\u0302as al la nuna fluo. C\u0302i tio estas c\u0302ar c\u0302iu distribuista agordo respondas al malsama orientig\u0302o de la klingoj. Danke al c\u0302i tio, eblas labori kun pli altaj rendimentoj g\u0302is 90% en vasta gamo de fluoj."}, {"text_idx": "#000010", "text": "La kampo de uzo de c\u0302i tiuj turbinoj atingas maksimumajn falojn de c\u0302irkau\u0306 80 metroj kaj fluas g\u0302is fluo de 50 kubaj metroj sekunde. C\u0302i tio parte interkovras la kampon de uzo de la Francis-turbino. C\u0302i turbinoj ili nur atingis 10-metran falon kaj superis 300 kubajn metrojn en sekundo en fluo."}, {"text_idx": "#000011", "text": "Por optimumigi la generadon de hidrau\u0306lika energio estas tre ofte vidi turbinojn Kaplan. Ili estas helicaj turbinoj, kiuj funkcias je plena kapablo kaj bone respondas al iu ekscesa fluido. Danke al c\u0302i tiuj turbinoj ili forigas grandan koston de instalado, c\u0302ar c\u0302i tiu turbino estas pli multekosta ol helica turbino sed la instalado farig\u0302as multe pli efika longtempe."}, {"text_idx": "#000012", "text": "Kiel funkcias turbinoj en akvoenergio"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Se ni volas konservi tensian produktaj\u0302on konstanta en hidrelektra instalaj\u0302o, la rapido de la turbino devas c\u0302iam esti konstanta. Ni scias, ke akvopremo varias depende de la fluo kaj de la intenseco, c\u0302e kiu g\u0302i falas. Tamen la turbina rapido devas esti konstanta sendepende de c\u0302i tiuj premaj variadoj. Por resti stabila, granda nombro da kontroloj necesas kaj en la Francis-turbino kaj en la Kaplan-turbino."}, {"text_idx": "#000014", "text": "Pelton-radinstalaj\u0302oj ofte estas faritaj en kiuj la fluo de akvo estas helpita kontroli malfermante kaj fermante la elj\u0302etajn ajutojn. Kiam estas Kaplan-turbino en la instalaj\u0302o, mals\u0302arg\u0302a kromangia cigaredingo estas uzata por helpi deturni rapidajn aktualajn s\u0302ang\u0302ojn en la gutaj kanaloj, kiuj povas subite pliigi la akvan premon. Tiel ni certigas, ke la helicoj estas c\u0302iam konservataj konstante kaj ne influas s\u0302ang\u0302ojn de akva premo. C\u0302i tiuj pliigoj de akvopremo estas nomataj akvomarteloj. Ili povas tre damag\u0302i instalaj\u0302ojn."}, {"text_idx": "#000015", "text": "Tamen kun c\u0302iuj c\u0302i tiuj agordoj, konstanta akvofluo tra la ajutoj estas konservata, tiel ke la movado de la turbinklingoj restos stabila. Por eviti akvomartelojn, la mals\u0302arg\u0302aj ajutoj fermig\u0302as malrapide. La turbinoj uzataj por la generado de hidrau\u0306lika energio varias lau\u0306 iuj specoj:"}, {"text_idx": "#000016", "text": "Por la grandaj saltoj kaj malgrandaj fluoj Pelton-turbinoj estas uzataj.\nPor tiuj pli malgrandaj kapoj sed kun pli alta fluo Francis-turbinoj estas uzataj.\nEn tre malgrandaj akvofaloj sed kun tre granda fluo Kaplan kaj helicaj turbinoj estas uzataj."}, {"text_idx": "#000017", "text": "Hidrelektraj centraloj dependas de granda kvanto da akvo enhavita en rezervujoj. C\u0302i tiu fluo devas esti kontrolita kaj povas esti preskau\u0306 konstanta, por ke la akvo povu esti transportita tra la duktoj au\u0306 akvokondukiloj. La fluo estas kontrolata per valvoj por adapti la fluon de akvo, kiu trapasas la turbinon. La kvanto de akvo, kiu rajtas trairi la turbinon, dependas de la elektropostulo en c\u0302iu momento. La resto de la akvo eliras tra la mals\u0302arg\u0302aj kanaloj."}, {"text_idx": "#000018", "text": "Mi esperas, ke per c\u0302i tiuj informoj vi povas lerni pli pri la generacio de turbinoj kaj akvoenergio Kaplan."}, {"text_idx": "#000028", "text": "Novaj\u0302oj en via retpos\u0302toRicevu la plej novajn artikolojn pri renovigeblaj energioj kaj ekologio.\nMi akceptas la jurajn kondic\u0302ojn"}]