[{"text_idx": "#000009", "text": "1. Urg\u0302a operacio de LED-lumfonto kaj lumiloj, por kaj fabriko kaj kampa instalado.2. Perfekte kongrua kun ambau\u0306 DC LED-s\u0302arg\u0302oj kaj AC LED-tuboj au\u0306 bulboj.3. Konstanta kriz-potenca eligo, larg\u0302a gamo de eliga tensio de 5 g\u0302is 300VDC, eligo nuna au\u0306tomata alg\u0302ustigebla.4. Diversaj kriz-potencaj elektoj:"}, {"text_idx": "#000010", "text": "Eksteraj dratoj kun metalaj tuboj,"}, {"text_idx": "#000012", "text": "6. Au\u0306tomata testa funkcio reduktas la bontenadon7. Ekstreme svelta aluminia log\u0302ejo, enkonstruita Kuirilaro8. Por 18490X-1/2/3: Tau\u0306ga por endomaj, sekaj kaj malsekaj aplikoj9. Por 18490X-4: IP66-taksado.Tau\u0306ga por subc\u0302ielaj kaj malsekaj aplikoj"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Dimensia unuo: mm [colo]Toleremo: \u00b11 [0.04]"}, {"text_idx": "#000014", "text": "PS: La 18490X-X eble ne aplikeblas al c\u0302iuj izolitaj AC-s\u0302oforoj, g\u0302i devas esti kontrolita de la fina uzanto."}, {"text_idx": "#000015", "text": "Kiam AC-potenco estas aplikata, la LED-tests\u0302altilo estas lumigita, indikante ke la kuirilaroj estas s\u0302argitaj.Kiam AC-potenco malsukcesas, la 18490X-X au\u0306tomate s\u0302ang\u0302as al kriz-potenco, funkciigante la lums\u0302arg\u0302on c\u0302e taksita kriz-potenco.Dum elektropaneo, la LED-tests\u0302altilo estos mals\u0302altita.Kiam la AC-potenco estas restarigita, la kriz-okazo 18490X-X s\u0302ang\u0302as la sistemon reen al normala operacio kaj rekomencas la s\u0302argadon de la kuirilaro.La minimuma kriz-operacia tempo estas 90 minutoj.La s\u0302arg\u0302a tempo por plena mals\u0302arg\u0302o estas 24 horoj.Mallongdau\u0306ra sens\u0302argig\u0302a testo povas esti farita post kiam la 18490X s\u0302argis dum 1 horo.S\u0302arg\u0302u dum 24 horoj antau\u0306 ol fari longtempan sens\u0302argitan teston."}, {"text_idx": "#000018", "text": "- Premu la LTS unufoje por simuli kriz-reg\u0302imon.\u2013 Premu la LTS 2 fojojn senc\u0302ese ene de 3 sekundoj por devigi monatan teston.Post kiam la testo finig\u0302os, la sekva (30-taga) monata testo kalkulos ekde c\u0302i tiu dato.\u2013 Premu la LTS 3 fojojn senc\u0302ese ene de 3 sekundoj por devigi jaran provon.Post kiam la testo finig\u0302os, la sekva (52-semajna) jara testo kalkulos ekde c\u0302i tiu dato.\u2013 Dum iu ajn mana testo, premu kaj tenu la LTS dum pli ol 3 sekundoj por c\u0302esigi manan teston.La Antau\u0306programita Planita Au\u0306tomata Testa tempo ne s\u0302ang\u0302ig\u0302os."}, {"text_idx": "#000020", "text": "1. Por malhelpi elektran s\u0302okon, mals\u0302altu la elektran provizon g\u0302is la instalado finig\u0302os kaj AC-potenco estas provizita al c\u0302i tiu produkto.2. C\u0302i tiu produkto postulas nes\u0302ang\u0302itan AC-elektron de 120-277V, 50/60Hz.3. Certig\u0302u, ke c\u0302iuj konektoj konformas al la Nacia au\u0306 Kanada Elektra kodo kaj al iuj lokaj regularoj.4. Por redukti la riskon de elektra s\u0302oko, malkonektu ambau\u0306 normalajn kaj krizajn elektroprovizojn kaj konektilon de c\u0302i tiu produkto antau\u0306 servi.5. G\u0302i povas provizi minimuman 90-minutan lumigadon sub la kriz-reg\u0302imo.6. La 18490X-X estas UL Listigita por kampa instalado, kaj uzu kun surgrundaj, UL Listigitaj, humidaj lok-taksaj aparatoj.7. C\u0302i tiu produkto tau\u0306gas por uzo en sekaj au\u0306 malsekaj lokoj.Ne muntu g\u0302in proksime de gaso, hejtiloj, aeraj elirejoj au\u0306 aliaj dang\u0302eraj lokoj.8. Uzu c\u0302i tiun produkton en 0 \u00b0C minimumo, 50 \u00b0C maksimumaj c\u0302irkau\u0306aj temperaturoj (Ta).9. Ne provu servi la bateriojn.Hermetika, ne-prizorga baterio estas uzata, kiu ne estas kampe anstatau\u0306igebla.Kontaktu la fabrikiston por informoj au\u0306 servo.10. C\u0302ar c\u0302i tiu produkto enhavas bateriojn, bonvolu nepre konservi g\u0302in en endoma medio de -20 \u00b0C ~30 \u00b0C.G\u0302i devas esti plene s\u0302argita kaj mals\u0302arg\u0302ita c\u0302iujn 6 monatojn de la dato de ac\u0302eto g\u0302is g\u0302i estas oficiale uzata, poste res\u0302argita 30-50% kaj konservita dum pliaj 6 monatoj, ktp.Se la kuirilaro ne estas uzata dum pli ol 6 monatoj, g\u0302i povas kau\u0306zi troan mem-mals\u0302arg\u0302on de la baterio, kaj la rezulta redukto de la kapablo de la kuirilaro estas neinversigebla.Por produktoj kun aparta baterio kaj kriz-modulo, bonvolu malkonekti la ligon inter baterio kaj modulo por stokado.Pro g\u0302iaj kemiaj propraj\u0302oj, estas normala situacio, ke la bateria kapablo nature malpliig\u0302as dum uzo.Uzantoj devas konsideri tion kiam elektas produktojn.11. La uzo de akcesora ekipaj\u0302o ne rekomendita de la fabrikanto povas kau\u0306zi nesekuran kondic\u0302on kaj malplenigi garantion.12. Ne uzu c\u0302i tiun produkton por alia uzo ol celita.13. Instalado kaj servo devas esti faritaj de kvalifikita servopersonaro.14. C\u0302i tiu produkto devas esti muntita en lokoj kaj altecoj kie g\u0302i ne facile estos submetita al mistraktado de neau\u0306torizita personaro.15. Certigu produktan kongruon antau\u0306 fina instalado.Kabrado devas esti strikte konforme al la kabliga diagramo, kablaj eraroj damag\u0302os la produkton.Kazo de sekureca akcidento au\u0306 produkta fiasko kau\u0306zita de kontrau\u0306leg\u0302a operacio de uzantoj ne apartenas al la amplekso de akcepto de plendo de kliento, kompenso au\u0306 produkta kvalito-certigo."}, {"text_idx": "#000022", "text": "S\u0302losilaj Elektaj Punktoj por Kriza Lumo..."}, {"text_idx": "#000023", "text": "La dau\u0306rigebla kreskpotencialo de la L..."}]