[{"text_idx": "#000008", "text": "La taksita izola tensio de la muldita kazo de Dada DAM3-160 povas atingi g\u0302is 100V. C\u0302i tiuj elektraj aparatoj tau\u0306gas por elektrodistribuaj cirkvitoj kun alterna kurento de 50-60Hz, taksita funkciiga tensio g\u0302is 750V kaj nominala funkciiga kurento de 10A g\u0302is 100A. La s\u0302altilo ludas esencan rolon en distribuado de potenco kaj protektado de la cirkvito kaj potenca ekipaj\u0302o de tros\u0302arg\u0302ado, fus\u0302kontaktoj kaj subtensia fiaska damag\u0302o. Ili ankau\u0306 povas esti uzataj en elektraj motoroj por malofta ekfunkciigo kaj tros\u0302arg\u0302a protekto kaj ankau\u0306 protekto kontrau\u0306 fus\u0302kontaktoj kaj subtensiaj kondic\u0302oj.\nKompare kun la serio DAM1, la serio DAM3 estas desegnita por malpli granda volumo, pli alta rompig\u0302a kapablo, ofertante aldonan energis\u0302paron."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Taksita fluo de kadro-grandeco Inm [A]"}, {"text_idx": "#000011", "text": "Taksita impulso eltenas tension Uimp [KV]"}, {"text_idx": "#000012", "text": "Taksita izola tensio Ui [V]"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Testa tensio c\u0302e industria ofteco dum 1 min [V]"}, {"text_idx": "#000014", "text": "Taksita finfina fus\u0302kontaktiga kapacito Icu [KA]"}, {"text_idx": "#000018", "text": "Taksita serva fus\u0302kontaktiga kapablo, Ics [KA]"}, {"text_idx": "#000020", "text": "La DAM3-160-muldita kazo-s\u0302altilo au\u0306tomate fortranc\u0302as la kurenton kiam la fluo superas la liberigan agordon. La muldita ujo rilatas al la plasta izolilo uzata kiel la kadro de la aparato por izoli la konduktilon kaj la metalan terkonekton"}, {"text_idx": "#000021", "text": "Noto: Produktaj detaloj estas aldonitaj."}, {"text_idx": "#000022", "text": "Neatingebla kiam temas pri s\u0302parado de spaco: En la gamo de s\u0302altiloj, la DAM3 plej sveltaj en sia klaso kaj povas tial uzi la valoran distribuospacon plej efike, sendepende de tio, c\u0302u ili estas uzataj por subdistribuo de energio au\u0306 kiel protekto por alvenanta potenco. en log\u0302domaj au\u0306 funkciaj konstruaj\u0302oj.\nLa 160-kadra grandeco kompare kun aliaj markoj, estas plej malgrandaj sed potencaj."}, {"text_idx": "#000023", "text": "Sub la rubriko \"Mezuroj por minimumigi la riskon en kazo de malsukceso\",\nIEC 60204-1 Sekureco de Mas\u0302inaro-Elektra Ekipaj\u0302o de Mas\u0302inaro inkluzivas la jenan rekomendon:\n\"-la uzo de s\u0302altilaj aparatoj kun pozitiva (au\u0306 rekta) malferma operacio.\""}, {"text_idx": "#000024", "text": "La risko de tus\u0302ado de vivaj partoj estis minimumigita per dezajno. C\u0302i tiuj trajtoj reduktas la riskon tus\u0302i vivajn partojn:\nEstas neniuj elmontritaj metalaj s\u0302rau\u0306boj sur la antau\u0306a vizag\u0302o\nProtekto IP20 c\u0302e la fina stacioj\nProtekto IP30 c\u0302e la s\u0302altilo\nSe la s\u0302altilo rompig\u0302as pro akcidento au\u0306 misuzo, neniu viva parto estas elmontrita\nNeniuj vivaj partoj estas elmontritaj kiam konvenas akcesoraj\u0302ojn"}, {"text_idx": "#000025", "text": "Koloraj indikiloj montras la staton ON au\u0306 OFF. La indikiloj estas plene kovritaj se la rompilo falas, kaj nigra estas la sola videbla koloro."}, {"text_idx": "#000026", "text": "Por rapida ekfunkciigo estas termikaj kaj magnetaj stumblaj valoroj jam fiksitaj.\nLa serio DAM3 estas absolute facile pritraktebla kaj ebligas rapidan instaladon dum plenumado de viaj laborpostenoj.\n.Muntado sur 35mm DIN-Relo (patentprotektita)\nG\u0302i facile agordas al la malantau\u0306o de 2/3 polaj DAM3-160-modeloj por permesi klipan muntadon de la MCCB al 35mm DIN-relo."}, {"text_idx": "#000027", "text": "Kio igas ilin tau\u0306gaj por muntado kune kun modulaj aparatoj en distribuotabuloj."}, {"text_idx": "#000028", "text": "Plenumante la normojn IEC / EN 60947-2 kaj poluan gradon III (IEC / EN 60947) ni ne nur certigas la materialon, sed ankau\u0306 la malgravajn valorojn de la serioj de interrompiloj DAM3. Kaj kun niaj DAM3-serioj, ni ankau\u0306 montras konsideron al la medio, c\u0302ar c\u0302i tiuj s\u0302altiloj konformas al la RoHS-direktivoj kaj povas esti recikligitaj grandparte. Kaj laste sed ne malpli grave, la eleganta kostumo de la serio DM3 en la distinga CDADA-dezajno igas c\u0302i tiujn produktojn allogaj ne nur te technicalnike sed ankau\u0306 estetike."}, {"text_idx": "#000029", "text": "La DAM3-160 provizas protekton kun taksitaj fluoj g\u0302is 160 A kaj 36 kA-rompa kapablo, malgrau\u0306 sia malpeza kaj maldika larg\u0302o de nur 25 mm per polo. La stelo ene de la s\u0302altila familio, disponeblas kiel 2, 3 au\u0306 4-polusa aparato. Por rapida ekfunkciigo estas termikaj kaj magnetaj eksplodaj valoroj jam fiksitaj de CDADA.Kaj g\u0302i havas ekstreme longan vivotempon g\u0302is 10.000 mekanikaj funkciigaj cikloj. Krome, danke al g\u0302ia fina kovrilo, la DAM3 havas protekton IP 10.\nReverse au\u0306 horizontale? Dependas de vi, kiel vi volas munti la DAM3.Sed sendepende de la muntada pozicio kaj la flanko, kiun vi elektas por la nutrado, g\u0302i c\u0302iam provizos la tutan protektan funkcion."}, {"text_idx": "#000030", "text": "La elprovita kablo-tenilo kun M8-s\u0302rau\u0306boj kaj la skatola fina teknologio por rapida kaj facila muntado: ambau\u0306 estas inkluzivitaj en la norma gamo de produktoj."}, {"text_idx": "#000031", "text": "Fora ekfunkciigo, signalado de la s\u0302ang\u0302a stato au\u0306 subtensia liberigo en kazo de sekurecaj aplikoj, c\u0302io c\u0302i estas facile administrebla por la DAM3.Danke al la ampleksa vico de akcesoraj\u0302oj, la DAM3 ne nur estos la perfekta kongruo por normaj aplikoj, sed ankau\u0306 la ideala solvo por individuaj pritraktaj postuloj.\nLau\u0306 peto la DAM3 ankau\u0306 haveblas kun rotacia tenilo (por rekta muntado au\u0306 pordo-kuplado)."}, {"text_idx": "#000033", "text": "La c\u0302efa kontakto de DAM3-160-muldita kazo-s\u0302altilo estas mana manipulado au\u0306 elektra fermo. Post kiam la c\u0302efa kontakto estas fermita, la libera liberiga mekanismo s\u0302losas la c\u0302efan kontakton en la ferman pozicion. La superflua ekskursilo kaj la termika ekskurselemento estas konektitaj en serio kun la c\u0302efa cirkvito. La subtensia ekskurso kaj la elektroprovizo estas paralele konektitaj."}, {"text_idx": "#000035", "text": "CDADA havas ISO 9001-akrediton por la fabrikado, vendo kaj distribuado de c\u0302iuj produktoj prezentitaj en c\u0302i tiu katalogo."}, {"text_idx": "#000038", "text": "Postrestanta kurento kun kontrau\u0306flua protekto"}, {"text_idx": "#000039", "text": "Por demandoj pri niaj produktoj au\u0306 prezlisto, bonvolu lasi vian retpos\u0302ton al ni kaj ni kontaktos ene de 24 horoj."}]