[{"text_idx": "#000001", "text": "Se mankas akcesoraj\u0302oj dum instalado, bonvolu kontroli la akcesoraj\u0302liston por kontroli la mankantajn partojn kaj kontakti vian komerciston au\u0306 lokan teknikan servocentron Renac Power."}, {"text_idx": "#000002", "text": "C\u0302u estas ia erarmesag\u0302o montrita sur la invetilo;"}, {"text_idx": "#000003", "text": "Se la elekto de la sekureca lando de invetilo estas g\u0302usta;"}, {"text_idx": "#000004", "text": "Se g\u0302i estas s\u0302irmita au\u0306 estas polvo sur la PV-paneloj."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Bonvolu iri al la els\u0302utcentro de la oficiala retejo de RENAC POWER por els\u0302uti la plej novajn instrukciojn pri rapida instalado de Wi-Fi inkluzive de rapida agordo de APP.Se vi ne povas els\u0302uti, bonvolu kontakti la lokan teknikan servocentron de RENAC POWER."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Post kiam Wi-Fi estas agordita, bonvolu iri al retejo de RENAC POWER Monitoring () por registri la centralon, au\u0306 per monitorado APP: RENAC-portalo por rapide registri centralon."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Bonvolu iri al la els\u0302utcentro de la oficiala retejo de RENAC POWER por els\u0302uti la koncernan tipon de Interreta uzantmanlibro.Se vi ne povas els\u0302uti, bonvolu kontakti RENAC POWER teknikan lokan servocentron."}, {"text_idx": "#000008", "text": "Bonvolu kontroli la erarmesag\u0302on montritan sur la ekrano de la invetilo kaj poste raporti al la oftaj demandoj kaj respondoj en la uzantmanlibro por ekscii la koncernan problemon por solvi la problemon.Se la problemo dau\u0306ras, bonvolu kontakti vian komerciston au\u0306 lokan teknikan servocentron de RENAC POWER."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Ne. La uzo de aliaj terminaloj kau\u0306zos la forbruligi la terminalojn de la invetilo, kaj ec\u0302 povas kau\u0306zi internajn damag\u0302ojn.Se la normaj terminaloj estas perditaj au\u0306 difektitaj, bonvolu kontakti vian komerciston au\u0306 lokan teknikan servocentron de RENAC POWER por ac\u0302eti la normajn DC-terminalojn."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Bonvolu kontroli c\u0302u ekzistas DC-potenco de PV-paneloj, kaj certigi, ke la invetilo mem au\u0306 ekstera DC-s\u0302altilo estas s\u0302altitaj.Se g\u0302i estas la unua instalado, bonvolu kontroli c\u0302u la \"+\" kaj \"-\" de DC-terminaloj estas ligitaj inverse."}, {"text_idx": "#000011", "text": "La AC-flanko de la invetilo estas forto al tero.Post kiam la invetilo estas s\u0302altita, la ekstera protekta tera konduktilo devas esti konservita konektita."}, {"text_idx": "#000012", "text": "Se ne estas tensio c\u0302e la AC-flanko de la invetilo, bonvolu kontroli la subajn erojn:"}, {"text_idx": "#000013", "text": "C\u0302u la krado estas mals\u0302altita"}, {"text_idx": "#000014", "text": "Kontrolu c\u0302u AC-rompilo au\u0306 alia protekta s\u0302altilo estas mals\u0302altita;"}, {"text_idx": "#000015", "text": "Se g\u0302i estas la unua instalado, kontrolu c\u0302u AC-dratoj estas bone konektitaj kaj nula linio, paflinio kaj terlinio havas unu-al-unu korespondadon."}, {"text_idx": "#000016", "text": "La invetilo detektis AC-tension preter sekureclanda agorda gamo.Kiam la invetilo montras erarmesag\u0302on, bonvolu uzi mult-mezurilon por mezuri AC-tension por kontroli c\u0302u g\u0302i estas tro alta au\u0306 tro malalta.Bonvolu raporti al la reala tensio de elektra reto por elekti tau\u0306gan sekurecan landon.Se g\u0302i estas la nova instalaj\u0302o, kontrolu c\u0302u AC-dratoj estas bone konektitaj kaj nula linio, paflinio kaj terlinio havas unu-al-unu korespondadon."}, {"text_idx": "#000017", "text": "La invetilo detektis AC-frekvencon preter sekureclanda agorda gamo.Kiam la invetilo montras erarmesag\u0302on, kontrolu la nunan elektran frekvencon sur la ekrano de la invetilo.Bonvolu raporti al la reala tensio de elektra reto por elekti tau\u0306gan sekurecan landon."}, {"text_idx": "#000018", "text": "La invetilo detektis, ke la izola rezistvaloro de PV-panelo al tero estas tro malalta.Bonvolu rekonekti la PV-panelojn unu post alia por kontroli c\u0302u la fiasko estis kau\u0306zita de ununura PV-panelo.Se jes, bonvolu kontroli la teron kaj draton de la PV-panelo se g\u0302i estas rompita."}, {"text_idx": "#000019", "text": "La invetilo detektis, ke la flua fluo estas tro alta.Bonvolu rekonekti la PV-panelojn unu post alia por certigi, c\u0302u la fiasko estis kau\u0306zita de ununura PV-panelo.Se jes, kontrolu la teron kaj draton de la PV-panelo se g\u0302i estas rompita."}, {"text_idx": "#000020", "text": "La invetilo detektis PV-panela eniga tensio estas tro alta.Bonvolu uzi mult-mezurilon por mezuri la tension de PV-paneloj kaj tiam kompari la valoron kun la DC-eniga tensio-intervalo, kiu estas sur la dekstra flanka etikedo de la invetilo.Se la mezura tensio estas preter tiu gamo, tiam malpliigu la kvanton de PV-paneloj."}, {"text_idx": "#000021", "text": "1.Kontrolu c\u0302u estas fluktuo sur s\u0302arg\u0302o potenco;"}, {"text_idx": "#000023", "text": "Se c\u0302io estas en ordo sed la problemo dau\u0306ras, bonvolu kontakti lokan teknikan servocentron de RENAC POWER."}]