[{"text_idx": "#000004", "text": "Hejmo Novaj\u0302oj 1000kva silenta gasa generatorunuo enkonduko kaj procezo"}, {"text_idx": "#000005", "text": "Novaj\u0302oj Firmaaj novaj\u0302oj Industria Novaj\u0302oj"}, {"text_idx": "#000006", "text": "1000kva silenta gasa generatorunuo enkonduko kaj procezo"}, {"text_idx": "#000007", "text": "La1000kW silenta gasgenerator-unuo estas 10.6m longa glitiga muntita kabineta strukturo.La unuo estas funkciigita de kvar 250KW unuopaj unuoj paralele.La motoro adoptas Sinotruk T12-motoron kiel la energifonton por funkciigi la francan markon Leroy Somer-generatoron por elektroprovizo."}, {"text_idx": "#000008", "text": "La kabineto estas dividita en unuo-kupeon, varmodisipa kupeo kaj kontrolo-kupeo.La sendependa kupeo certigas la kontinuan kaj stabilan funkciadon de la ekipaj\u0302o en malalta au\u0306 alta temperatura medio;La aer-aera intercooler estas adoptita, kaj la intercooler estas metita sendepende sur la supro de la kabineto por malvarmigi la enirtemperaturon de la mas\u0302inejo kaj la unuo;La kontrolc\u0302ambro situas en la mezo de la kabineto, la kablo-elirejo situas sub la mezo au\u0306 malsupro de la kabineto, la cilindra tegaj\u0302o-akva radiatoro estas arang\u0302ita c\u0302e ambau\u0306 finoj de la kabineto malvarmiga kajuto, la antau\u0306a fino de la malvarmiga kabano estas ekipita kun brulaj\u0302o enirejo, la ellasilo haveno estas resumita c\u0302e unu flanko de la unuo, kaj la bruo redukto vento gvidilo kovrilo estas instalita sur la supro de la malvarmigo kajuto, kiu povas kontroli la bruon de la unuo je 7m \u2264 75db (A). Speciala naturgasa motoro: T12-seriomotoro estas adoptita, kiu apartenas al altrapida / alt-efikeca motoro.La elektronike kontrolita malgrasa brulado teknologio povas bone plenumi la postulojn de motorekonomio, potenco kaj emisio.La malvarmiga reg\u0302imo adoptas elektronikan ventolilon fermitan cirkulantan akvon.La unuo-malvarmsistemo estas sendependa de la mas\u0302inc\u0302ambro-aera enirsistemo.La temperaturo en la mas\u0302inejo estas kontrolita per intermalvarma komuna kontrolo, kaj la aerenirejo en la mas\u0302inejo estas efike filtrita per enkonstruita polva filtrilo."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Sistemo de kontrolo de gasmotoro: La brula gaso fermitcikla magra brula kontrolo-sistemo importita de ECI de Usono estas adoptita, inkluzive de unucilindra sendependa s\u0302altita sistemo, elektronika rapido reguliga sistemo, karburaj\u0302o fermitcikla kontrolsistemo, medio adapta sistemo kaj au\u0306tomata diagnozo kaj protekta sistemo, por certigi la precizan kaj fidindan kontrolon de la motoro sub c\u0302iuj laborkondic\u0302oj.La jara produktado de gasmotora kontrolsistemo estas 100000 ekzempleroj, kaj la fidindeco, stabileco kaj sekureco de la sistemo estas pli garantiitaj.Agordita generatoro de internacia altnivela marko: lsa46-serio senbrosa AC-sinkrona generatoro kun alta stabileco movig\u0302antaj partoj estas adoptita, kaj la s\u0302arg\u0302a trafo-rezisto kaj kontrau\u0306-interferenca agado de la generatoro estas plibonigitaj por certigi la fidindecon de longtempa funkciado de la ekipaj\u0302o. ."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Efika kaj stabila varmodissipa sistemo: La cilindra tegaj\u0302o-akvo kaj intermalvarmilo adoptas sendependan malvarmigan reg\u0302imon.La sendependa cilindra tegmento akvomalvarmiga reg\u0302imo ebligas al la motoro funkcii kontinue kaj efike.La intermalvarma varmodissipa sistemo estas instalita sur la supro en la mezo por plene disipi la varmegon de la motoro kaj gasa miksaj\u0302o kaj plibonigi la efikecon de la motoro."}, {"text_idx": "#000011", "text": "Funkcia fleksebleco de kiel funkcias LNG-fabriko"}]