[{"text_idx": "#000009", "text": "Notu:1. ATS-kabinetoj sub 250A inkluzivas 600*500*300-kabinetojn\u00d71;tri indikilaj lumoj por c\u0302efkonduktilo (verda), elektroproduktado (rug\u0302a), kaj s\u0302arg\u0302o (flava);3 metrojn longa ATS-kablo kun aviada ingo;unu porda seruro;Pluraj terminalblokoj kaj fuzeoteniloj, fuzeoj, ktp.2. 400A, 630A ATS-kabinetoj inkluzivas 700*600*350-kabinetojn\u00d71;tri indikilaj lumoj por c\u0302efkonduktilo (verda), elektroproduktado (rug\u0302a), kaj s\u0302arg\u0302o (flava);3 metrojn longa ATS-kablo kun aviada ingo;unu porda seruro;Pluraj terminalblokoj kaj fuzeoteniloj, fuzeoj, ktp.3. ATS-kabineto de 800A kaj supre inkluzivas IP42-norman GGD-kabineton\u00d71;tri indikilaj lumoj por c\u0302efkonduktilo (verda), elektroproduktado (rug\u0302a), kaj s\u0302arg\u0302o (flava), voltmetro\u00d71, tensiokonverta s\u0302altilo\u00d71, ampermetro\u00d71 Nuna transformilo\u00d73, nuna konverta s\u0302altilo\u00d71;3 metrojn longa ATS-konektlinio kun aviada ingo;unu porda seruro;pluraj kablaj finaj blokoj, fuzeoj kaj fuzeoj;kupraj stangoj4. C\u0302i tiu tipo de personaro estas citita je 230/400V konvencia tensio.ATS-s\u0302altilo por unuoj kun trifaza tensio malpli ol 220V au\u0306 pli granda ol 440V devas esti citita aparte"}, {"text_idx": "#000010", "text": "1. ResumoKune kun la disvolvig\u0302o de la socio, la homoj havas postulatan peton al la nutrado.Nia firmao lau\u0306 la reala bezono de la uzanto kaj evoluigis intelektigitan duoblan potencon ATS.C\u0302i tiu produkto forte kontrau\u0306-jamming, funkcias stabila kaj fidinda, ne nur s\u0302ang\u0302i inter du grupoj potenco, sed ankau\u0306 ekzameni al du grupoj trifazaj kvar tensioj.Kiam ajna faza tensio escepte, povas au\u0306tomate s\u0302ang\u0302i la nekutiman potencon al la normala potenco au\u0306 elsendas alarmon. 2. Tau\u0306ga areoLa ATS tau\u0306gas por la duobla nutrada sistemo de AC50/60Hz, taksita tensio sub 600V, taksita kurento sub 2000A.G\u0302i povas realigi inter la c\u0302efa potenco (N) kaj la standby potenco (R) au\u0306tomata s\u0302altilo (ankau\u0306 povas establi por mana s\u0302altilo). C\u0302i tiu produkto kun komunikado seria haveno, povas realigi la longdistancan kontrolon, igas la uzanton realigi neniun devon. transformilo substacio.C\u0302i tiu produkto tau\u0306gas al la grava loko, kiu ne permesas la elektrotranc\u0302on de malalta tensio-s\u0302altila kabineto.3. Konformas al la normo3.1 IEC60947-1 G\u0302eneralaj reguloj;3.2 IEC60947-61(1998)\u300aATS\u300b;3.3 IEC947.2;3.4 GB14048.11-2002;4. Produkta Modelo"}, {"text_idx": "#000012", "text": "La regilo-c\u0302efpotenco (N) kaj la s\u0302ancatendpotenco (R) dau\u0306rigas la ekzamenon, c\u0302ar la s\u0302ancatendpotenco (R) provizas la generatoron, la tensio de la c\u0302efpotenco estas normala kiam ne generas.Kiam la tensio estas 60% -85% de la taksita potenco, la inteligenta sistemo povas doni instrukcion al la generatoro (grupo de fermaj havenoj). Post tempo prokrastas au\u0306tomatajn s\u0302ang\u0302ojn al standby potenco.Post la normala tensio denove, la inteligenta sistemo disig\u0302as au\u0306tomate de la standby potenco post la tempo prokrasto, turnas al la c\u0302efa fonto de energio.7. ATS Ekstera kaj Instala Dimensio 8. Instalu kaj kabligi diagramon Noto: C\u0302i tiu kabla diagramo konvenas trifazan kvar, kiam elektas trifazajn tri dratojn, la kutime uzata nulkurbo (NN) ricevas la etikedtabulo N1 piedo, la kriza nulkurbo (RN) ricevas la etikedtabulo N2 piedoEkster la HD kutime uzata energifonto renkontas la kondic\u0302on por instrui AC220V/1A (uzanto provizoj por si);Ekster la kriza nutrado de TD plenumas la kondic\u0302on instrui AC220V/1A (uzanto provizoj por si);"}, {"text_idx": "#000016", "text": "Por demandoj pri niaj produktoj au\u0306 prezlisto, bonvolu lasi vian retpos\u0302ton al ni kaj ni kontaktos ene de 24 horoj."}]