شرح القواطع الكهربائية MCB
#000000
شرح القواطع الكهربائية MCB، هناك العديد من أنواع القواطع الكهربائية التي يكثر استخدامها في التمديدات الكهربائية
#000001
، فمنها ما يستخدم مع الجهود المتوسطة والمعروف بـ “Power Circuit Breakers”،
#000002
وهناك نوع آخر يستخدم في شبكة الجهود المنخفضة ويختصر بالأحرف الثلاثة MCB.
#000003
فما هي القواطع الكهربائية MCB وكيف تعمل وما فئات القواطع التي تستخدم في التمديدات الكهربائية.
#000004
القواطع الكهربائية MCB
#000005
يتوفر هذا النوع من القواطع بعدة أقطاب، مثل: قاطع بقطب واحد (1Pole)، قاطع بقطبين (2Pole)،
#000006
قاطع بثلاث أقطاب (3Pole)، قاطع بأربع أقطاب (4Pole).
#000007
ويستخدم القاطع الكهربائي MCB مع دوائر 3 فاز (3-phase)، ودوائر 1 فاز (1-phase)،
#000008
ومهمته الرئيسية باختصار شديد الحماية من تيار القصر.
#000009
ويمكن القول أيضاً بأنه يستخدم لفصل الأعطال ذات التيار المنخفض والمستمر لمدة طويلة.
#000010
أقطاب القواطع الكهربائية MCB
#000011
تأتي القواطع الكهربائية بسعات تيار مقنن متنوعة تبدأ من 1 أمبير وحتى 125 أمبير، ومن أشهر السعات التي تستخدم في التمديدات الكهربائية هي:
#000012
سعة تيار مقنن لقواطع كهربائية MCB
#000013
سميت القواطع الكهربائية MCB المستخدمة في التمديدات المنزلية بقواطع النصف أوتوماتيك لأنها تفصل بشكل تلقائي ولكن
#000014
عند توصيلها مرة أخرى يجب رفع ذراع التوصيل لأعلى بشكل يدوي.
#000015
فمن الخطأ أن تقول عن القواطع المستخدمة في المنازل بالقواطع الأوتوماتيكية
#000016
بل يجب القول القواطع النصف أوتوماتيكي لأنها تفصل بشكل أوتوماتيكي فقط.
#000017
ما دور القاطع الكهربائي MCB
#000018
يستخدم في حماية دوائر التوزيع النهائية،
#000019
أي يكون القاطع متواجد في أقرب مكان بحيث يحمي الحمل الكهربائي من أي عطل محتمل حدوثه كتيار القصر.
#000020
وتحدد العلاقة بين تيار العطل (مقاسا بمضاعفاته من التيار المقنن)، وبين زمن الفصل Trip Time (مقاسا بالثواني) من خلال الفئات الثلاثة وهي:
#000021
فئات القواطع الكهربائية MCB
#000023
قاطع فئة B: حدود التشغيل للـ Trip المغناطيسي لهذا النوع يتراوح بدايته بين 3 إلى 5 أضعاف التيار المقنن للقاطع،
#000024
ما يجعله مناسب لحماية الأحمال المقاومة مثل: السخانات ولمبات التنجستين.
#000025
قاطع فئة C: له نفس خصائص النوع B ولكن زمن التأخير لهذا النوع أكبر وتيار الفصل اللحظي أعلى،
#000026
حيث يتراوح بدايته بين 5 إلى 10أضعاف التيار المقنن للقاطع، فهو مناسب لحماية الأحمال الحثية، مثل:
#000027
المحركات والمكيفات ولمبات الفلورسنت.
#000028
قاطع فئة D: تتميز هذه الفئة بزمن فصل لحظي أطول من الفئة C، حيث تتراوح بين 10 إلى 15 أضعاف التيار المقنن للقاطع،
#000029
ما يجعلها تتناسب مع الأحمال التي تحتوي على محاثة عالي، مثل المحولات أو ماكينات اللحام الكهربائي.
#000030
يتكون القاطع الكهربائي نوع MCB من الداخل على الأجزاء التالية:
#000031
رافعة بلاستيكية: تستخدم من أجل وصل الدائرة بشكل يدوي، وفصلها يدويا أو أوتوماتيكيا عند حدوث دارة قصر أو عند زيادة التحميل بشكل مضاعف.
آليه الحركة: تقوم بوصل وفصل نقاط تلامس القاطع الداخلية.
نقطة التلامس المعدني: تعمل على وصل وفصل التيار الداخل إلى القاطع.
أقطاب أو أطراف التوصيل: يوجد طرفين أحدهما يوصل مع خط الفاز لمصدر الكهرباء، والآخر يوصل مع الحمل.
شريط ثنائي المعدن: وظيفته فصل الدارة عن الحمل، وذلك بتمدد أحد الشريطين بشكل أكبر عن الآخر حسب قيمة تيار التحميل الزائد، فكلما زادت تيار التحميل عن تيار القاطع المقنن كلما قلت زمن الفصل بشكل أكبر.
ملف كهرومغناطيسي: وظيفته فصل القاطع تلقائيا بمجرد مرور تيار قصر عالي بداخله.
مقسم أو مخمد القوس الكهربائي.
#000032
مكونات القاطع الكهربائي MCB
#000033
بيانات القواطع الكهربائية MCB
#000034
عادة يكتب على القواطع الكهربائية بيانات مهمة وهي:
#000035
التيار المقنن: ويرمز له بالحرفين In،
#000036
وهو أقصى قيمة للتيار يمكن أن يتحمله عند درجة حرارة معينة دون الفصل أو تسخينه.
#000037
مثال على ذلك: إذا كان التيار المقنن In لقاطع كهربائي 100 أمبير عند درجة حرارة تساوي 40 درجة مئوية،
#000038
فإننا نتوقع بأن القاطع عند درجة حرارة 50 درجة مئوية سوف تقل قيمة التيار المقنن إلى 92 أمبير وهكذا مع باقي القواطع المختلفة.
#000039
تيار الفصل اللحظي: ويرمز له بالحرفين Im،
#000040
وهو أقل قيمة لتيار القصر الذي يقوم بتفعيل القاطع خلال فترة قصيرة جداً (أجزاء من الثانية)،
#000041
وتتراوح قيمة التيار من 3 إلى 10 أضعاف قيمة التيار المقنن.
#000042
تيار الفصل التقليدي: ويرمز له بالحرفين Ir أو Irth، ويطلق عليه أيضاً تيار الفصل الحراري،
#000043
وهو التيار الناتج عن زيادة التحميل لفترة طويلة نسبياً مما يؤدي إلى تسخين وتمدد الشريط المعدني المزدوج، ما ينتج عنه فصل القاطع.
#000044
تيار القصر: يرمز له بالرمز Icu أو Icn، وهو أقصى قيمة للتيار يمكن للقاطع فصله دون ان يتلف.
#000045
الجهد المقرر: ويرمز له بالحرفين Ue، هي القيمة التي يعمل عليها القاطع في الحالة الطبيعية.
#000046
جهد العزل: يرمز له بالحرفين Ui، هي القيمة التي يمكن للقاطع عزله طالما أقل من قيمة جهد العزل،
#000047
ويجب أن يكون مساوياً أو أكبر من الجهد المقرر (جهد القاطع).
#000048
توصيل القواطع الكهربائية MCB
#000049
مكونات القاطع الكهربائي
#000053
أسعار قواطع شنايدر الكهربائية 2022
#000054
مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة 2
#000055
لسته اسعار سلك السويدى 2022
#000056
قياس الأبعاد بالبوكليز 1
#000057
مصابيح الفلورسنت 2
#000058
توريدات المواد والمنتجات الكهربائية 1
#000059
حماية نظام الطاقة الشمسية 1
#000060
المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع 2022
#000061
قواطع واجهزة كهربائية
#000062
بويات واكسسوارات
#000063
Leave a Reply Cancel reply
#000064
You must be logged in to post a comment.
#000065
Ryker on لمبة تيوب يونيستارDylan on وش مانع مياه أبيض 4 فتحةJulian on بريزة خارج جويس مربع 32 أمبير IP44Samuel on بروفيل ليد لطش عرض 23.5مم / ارتفاع 10 ممKai on لمبة ليد السويدي ضوء دافئ A60 E27
#000068
Username or email address *
#000073