اصلاح كروتاعطالاعطال تكييفاعطال ثلاجةاعطال غسالةالاعاقةالثلاجات الديجتالالجيربوكسالداتاالضاغطالطاقة الشمسيةالكابلارىالكارتة الجوكراللحامأيس ميكربتجازبرامجبلى الغسالةبيناتتركيب المكيفتركيباتترموستات ديجيتالتطبيقات مهمةتكييف السياراتتكييف الطائرةتكييف مركزىتنسيم او تسريبتيست مود تكييفتيست مود ثلاجةتيست مود غسالةثرموستاتثلاثلاجة عرضجداول وتحولاتدردشةدليل التركيبدوائر كهربائيةسخانشاربشرح التبريدشرح التكييفشرح التكييف والتبريدعامةعدد وادواتغرفة تبريد وتجميدغسالات واجهزة كهربائيةغسالة اطباقفرنفريشكاريركتالوجاتكتالوجات الضواغطكتبكريازىكنترول وتحكمكهرباءمبرد المياةمشاركات هامةمعلومةمفضلة الموقعمكثفميدياميكروويفنصائحوسائط التبريد فريونيونيون ايرCompressordatasheetelectronicErrores.errorsInverterlgothersamsungTest ModeVRF و VRV
#000000
التطبيق الرسمى للموقع
#000001
الرئيسيةسياسة الخصوصيةالتطبيق الرسمى للموقعإتصل بنا
#000002
_التكييف والتبريد _التكييف_التبريد_تكييف مركزى _تكييف السيارات_وسائط التبريد_مشاركات هامة_شرح الانفرتر_ غسلات واجهزة كهربائية_كنترول وتحكم _كهرباء_الكترونيات
_اعطال _كتالوجات الضواغط
الثلاجات الديجتال
#000003
_التكييف والتبريد _التكييف_التبريد_تكييف مركزى _تكييف السيارات_وسائط التبريد_مشاركات هامة_شرح الانفرتر_ غسلات واجهزة كهربائية_كنترول وتحكم _كهرباء_الكترونيات
#000004
_اعطال _كتالوجات الضواغط
#000005
طرق البحث عن قدرة الكباسات المحكمة الغلق وكيفية قراءة الكتالوج
#000006
السبب الرئيسي هو أن الكباس (الضاغط ) اكثر جزء في الدائرة مظلوم من الفنيين وتلاقي فيه هبد كتير لان فيه ناس بتتعامل معاه كأنه مكبس بس
#000007
ثانيا الهدف من البوست
#000009
1. نقل العلم والمعلومة السليمة
#000010
2 كيفية قراءة موديل الكباس (الضاغط )
#000011
3. كيفية قراءة كتالوج الكباس(الضاغط )
#000012
4. كيفية تحديد قدرة الكباس (الضاغط ) بوحدات القياس
#000013
5 معرفة وحدات القياس
#000014
6. التحويل من وحدة قياس الى أخرى
#000015
. معرفة درجة الحرارة التي عندها تحدد القدرة
#000016
في تحديد التطبيق الذي يعمل عليه الكباس
#000017
و كيفية تغير كباس (الضاغط ) بموديل اخر لشركة أخرى
#000018
طرق البحث عن قدرة الكباس (الضاغط )
#000019
1 البحث في شبكة الانترنت بموديل الكباس (الضاغط )
#000020
2 تنزيل الكتالوجات والبحث فيها
#000021
اهم حاجة تعرف تقرا بيانات موديل الكباس (الضاغط ) وهي عبارة عن احرف وأرقام باللغة الإنجليزية و الموديل ده بالضبط كده يعتبر رقم قومي
#000022
للكباس (الضاغط ) الشركة عملته عشان تعرف منه كل حاجة زي تاريخ الصنع والقدرة والتطبيق والجهد والأمبر والزيت و الوزن و العائلة و المكثف
#000023
ومقاومة الملفات وكل ما تريد معرفته لازم يكون مصدرك الأساسي كتالوج الكباس نفسة نفس فكرة بطاقة الرقم القومي ليك بالضبط لو
#000024
أي رقم أو حرف اختلف بقيت انسان تانی وممكن تلبس جريمة والكباس (الضاغط ) کدة بالضبط أي تغيير في أي حرف في الموديل يديك كباس (الضاغط ) مختلف تماما عن اللي بتبحث عنه
#000025
مثال للبحث على شبكة الإنترنت
#000026
كباس (الضاغط ) zmc
#000027
موديل egm 60 af
#000028
اول حاجة تدخل على جوجل GOOGLE تظهرلك علامة البحت تكب فيها موديل الكباس وبعدها نكتب كمبريسور COMPRESSOR
#000029
او يكون عندك كتالوجات الماركات المشهورة كلها ودي هتلقيها هنا
#000031
مع ملاحظة أن الرقم اللي على الكباس ممكن يكون الازاحة مثل zmc و امبر اکو و دانفوس او سعة تبريدية ب kcal مثل tee او
#000033
الاثنين مثل هيتاشي اونوع الفريون والازاحة مثل سامسونج
#000034
جول ببعض الرموز اللي بتشوفها سواء على الكباس أو في الكتالوج
#000035
1. كيفية استخراج البيانات القدرة وتحديد التطبيق الذي يعمل به الكباس
#000036
اولا لابد أن تعلم أن كل شغلنا هنا في مصر الجهد والذبذبة موحد 200 /220 فولت 50 هرتز
#000037
التطبيق LBP يستخدم مع منظومات التجميد فقط.
#000038
تبحث عن القدرة عند -23 منوية حسب ASHRAE باي وحدة قياس لان دي درجة الحرارة للمبخر التي تم اختبار المنظومات عليها
#000039
2. التطبيق MBP يستخدم مع منظومات التبريد فقط
#000040
تبحث عن القدرة عند -6.7 مئوية حسب ASHRAE بأي وحدة قياس لان دي درجة الحرارة للمبخر التي تم اختبارالمنظومات
#000041
3. التطبيق HBP يستخدم مع منظومات التكييف فقط
#000042
تبحث عن القدرة عند +7.2 مئوية حسب ASHRAE بأي وحدة قياس لان دي درجة الحرارة للمبخر التي تم اختبار
#000043
المنظومات عليها
#000044
وستجد الرموز كالاتي
#000046
وهنا ستجد له 2 قدرتين مختلفتين عن درجة الحرارة الخاصة بكل تطبيق
#000048
وهنا ستجد له 3 ثلاث قدرات مختلقتين على درجة الحرارة الخاصة بكل تطبيق
#000051
کباس(ضاغط) دانفوس موديل SC 15 G وهذا الكباس (ضاغط) حسب الكتالوج له في قدرات مختلف لأنه L/M/HBP
#000052
مع الأخذ في الاعتبار من الممكن ان يكون هناك فرق في القدرة التبريدية بين الكباسين ف حدود +10 أو- 10.
#000053
بعض الملاحظات عند تغير كباس (ضاغط)غير ملائم للتطبيق
#000054
1- الكباس هيسخن عشان هو مصهم يرجعله ضغط عالي وانت ركبته پر جعله ضغط منخفض او العكس
#000055
2- إحتمالية ينطر زيت واردة للسخونه العالية وخاصة في الجو الحار
#000056
3 - هيشتغل فتره اكبر من اللازم عشان يحقق درجة وده يعلى استهلاك زيادة في الطاقة
#000057
4- العمر الافتراضي هيقل بسبب العوامل دي
#000058
5- ايه يخليك تركبه مع وجود الكباسات متوفرة في اي ما واي ماركة
#000059
6 - الكباس ده الوات بتاعة عالي جدا مقارنة بكباس التجميد و هيشتغل وهو مخنوق
#000060
7- الكباس لو بيتكلم هيقولك إلتزم بمواصفات الشركة المصنعة عشان هي ادري منك
#000061
8- ايه اللى يخلى الشركات تعمل التصنيفات دي وتحدد التطبيقات اللي تشتغل فيها طالما كله بيركب على اي تطبيق
#000062
9 - يا عم دا الشركات عامله كباسات تروبيكال وسوبر تروبيكال داخل التطبيق الواحد عشان تحقق أعلى كفاءة للمنظومة
#000063
تيجي انت تركبلی کباس(ضاغط) تبريد على منظومة تجميد
#000064
10 - يا عم فيه حاجه اسمها معامل الأداء تقليل الطاقة وده تصنيف الانتاج هتحققه ازاي بالهبد بتاعك ده
#000065
11 - لو ركبت کباس (ضاغط) قدرتة اقل من المطلوب مش هيحقق درجة ويسخن او يفوت او بسیگل
#000066
بتسوق الكباس (TB90 على انه 3/1 حصان وهو اصلا 4/1
#000068
13 - كل ما تطلب من الكباس درجة حرارة أقل قدرته هتقل وراجع الكتالوجات وانت تعرف الفرق
#000069
15 - قدرة كباس التبريد تحدد عند ) +7 حسب أشري
#000071
16 - عشان كده تلاقي كباسات TB بتنزل اصلا على ثلاجات التبريد العرض سواء افقي أو رأسي وإستحاله تلاقي شركة
#000072
اي كباس zmc نهايته TB تبريد
#000076
قد تُعجبك هذه المشاركات
#000078
اشترك فى القناة
التواصل الإجتماعي[SOC]
مشاركات عشوائية
مشاركات عشوائية
المشاركات الأخيرة
اصلاح كروتاعطالاعطال تكييفاعطال ثلاجةاعطال غسالةالاعاقةالثلاجات الديجتالالجيربوكسالداتاالضاغطالطاقة الشمسيةالكابلارىالكارتة الجوكراللحامأيس ميكربتجازبرامجبلى الغسالةبيناتتركيب المكيفتركيباتترموستات ديجيتالتطبيقات مهمةتكييف السياراتتكييف الطائرةتكييف مركزىتنسيم او تسريبتيست مود تكييفتيست مود ثلاجةتيست مود غسالةثرموستاتثلاثلاجة عرضجداول وتحولاتدردشةدليل التركيبدوائر كهربائيةسخانشاربشرح التبريدشرح التكييفشرح التكييف والتبريدعامةعدد وادواتغرفة تبريد وتجميدغسالات واجهزة كهربائيةغسالة اطباقفرنفريشكاريركتالوجاتكتالوجات الضواغطكتبكريازىكنترول وتحكمكهرباءمبرد المياةمشاركات هامةمعلومةمفضلة الموقعمكثفميدياميكروويفنصائحوسائط التبريد فريونيونيون ايرCompressordatasheetelectronicErrores.errorsInverterlgothersamsungTest ModeVRF و VRV
#000079
التواصل الإجتماعي[SOC]
#000081
مشاركات عشوائية
#000082
المشاركات الأخيرة
#000083