سياسة الخصوصيةحقوق الملكية الفكرية DMCA
#000000
الرئيسيةالهندسة المدنيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الزراعيةالهندسة المعماريةهندسة الطيرانهندسة السياراتهندسة التبريد والتكييف
#000002
أنظمة وقاية قضبان التوصيل
#000003
1- مرحلات زيادة التيار في نظم التوزيع الكهربي (6-20 كيلو فولت ) والتى يتم فيها التوصيل الي المصدر من خلال المحولات تعمل مرحلات زيادة التيار Over current time relay كنظام وقاية بسيط لقطع المصدر الكهربي عن قضبان التوصيل إذا كان واحد أو أكثر من موصلات التغذية يحمل تيار القصر كما هو موضح في شكل (1) .
#000004
التيارات السارية Circulating current protection
#000006
وبالنسبة لأحد أنظمة الحماية من النوع الأول فهى تتم عن طريق ربط جميع الهياكل المعدنية مع بعضها و تعزل خفيفا عن الأرض lightly insulated from earth كذلك يلاحظ عزل هياكل أجهزةالقطع عن أغلفة الكبلات و بذلك عند حدوث القصر يمر التيار من أجهزة القطع إلى الأرض مباشرة و يكون ذلك هو الطريق الوحيد.
#000007
أما النظام الثانى فهو أكثر شيوعا و يستخدم فى محطات المحولات الحديثة و يطبق على القضبان المجزئة ويكون كل مرحل مسئول عن جزء بحيث يتم قطع التغذية عن الجزء الذى حدث فيه القصر فقط.
#000008
3 -نظم الوقاية التفاضلية نظام الوقاية التفاضلية هو أكثر الطرق التى يمكن الاعتماد عليها في وقاية قضبان التوصيل ولأن معظم نظم القوي تتضمن عددا كبيرا من الدوائر وعدد من مستويات التيار المختلفة فيجب أن يتساوي تيار محول التيار (C.T) على موصل التغذية المصاب بالعطل مع مجموع تيارات محولات التيار على موصلات التغذية الغير مصابة بالعطل وذلك إذا حدث العطل في خارج منطقة الحماية .
#000009
و من ثم يكون (Er = 0) .
#000010
ولكن في حالة حدوث عطل على قضيب التوصيل فيحدث خلل في هذا الاتزان ويكون تيار المرحل كالآتي :
#000011
حيث تكون (Zcj) هي الممانعة الذاتية للرابط بينما (Zr) هي معاوقة المرحل.
#000012
ونظام آخر مستخدم في وقاية قضبان التوصيل هو النظام التفاضلي ذو المعاوقة العالية والذي يستخدم محولات التيار التقليدية ويتم تحميل محولات التيار بوحدة مرحل عالي المعاوقة لإلغاء مشكلة أداء محولات التيار الغير متساوية.
#000013
ويتم توصيل وحدة زيادة التيار اللحظي على التوالي مع النظام المركب السابق ويتم ضبطها حتى تعمل عند قيم تيار عطل داخلي كبيرة.
#000014
الوسومأنظمة وقاية قضبان التوصيل قضبان التوصيل مرحلات زيادة التيار موصلات أساسية نظم القوي الكهربية وقاية قضبان التوصيل
#000016
وقاية قضبان التوصيل
#000017
أستخدام العوازل في المباني مارس 4, 2017 التوربينات ( العنفات ) Turbine مارس 4, 2017 محطات التحويل (Substations) مارس 4, 2017 أساسات البناء مارس 4, 2017 صناعة الأسمنت وأنواعه مارس 4, 2017
#000020
أستخدام العوازل في المباني
#000021
التوربينات ( العنفات ) Turbine
#000022
محطات التحويل (Substations)
#000023
صناعة الأسمنت وأنواعه
#000024
مشاكل الهندسة المدنية أبريل 21, 2016 المحول الكهربائي وتركيبه وانواعه وفكرة عمله مايو 30, 2016 مواسير المياه العذبة الباردة و الساخنة داخل المباني سبتمبر 22, 2016 العلاقة بين الجهد والتيار في قانون اوم مايو 24, 2016 خطوات يجب مراعاتها فى استخدام الجبس مايو 30, 2016
#000025
مشاكل الهندسة المدنية
#000026
المحول الكهربائي وتركيبه وانواعه وفكرة عمله
#000027
مواسير المياه العذبة الباردة و الساخنة داخل المباني
#000028
العلاقة بين الجهد والتيار في قانون اوم
#000029
خطوات يجب مراعاتها فى استخدام الجبس
#000030
أستخدام العوازل في المباني hala mohamed التوربينات ( العنفات ) Turbine hala mohamed محطات التحويل (Substations) hala mohamed أساسات البناء hala mohamed صناعة الأسمنت وأنواعه hala mohamed
#000032
أستخدام العوازل في المباني مارس 4, 2017 التوربينات ( العنفات ) Turbine مارس 4, 2017 محطات التحويل (Substations) مارس 4, 2017
#000034