text: [{"text_idx": "#000002", "text": "Balay Mga produkto Makaluwas nga produkto"}, {"text_idx": "#000005", "text": "Gas meter Taas nga temperatura ..."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Wifi Wireless smart balbula c..."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Smart valve controller alang sa ..."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Ang pipeline gas self-closing valves usa ka klase nga balbula sa atubangan sa stove.Gi-install kini sa katapusan sa pipeline sa sulud sa sulud sa gas ug sa wala pa ang gas stove o pampainit sa tubig.Kini adunay mga gimbuhaton sa self-closing pinaagi sa overpressure, self-closing pinaagi sa underpressure ug self-closing pinaagi sa overcurrent.Kung ang presyur sa pipeline mas ubos o mas taas kaysa sa gitakda nga kantidad, o ang rate sa pag-agos sa gas mas taas kaysa sa gitakda nga kantidad, ang balbula mahimong awtomatiko nga sirado sa oras aron malikayan ang mga aksidente sa kaluwasan.Kini ang gipalabi nga passive safety emergency cut-off device alang sa sulud nga mga pipeline sa gas."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Ang self-closing valve mahimong ma-install sa gas pipeline atubangan sa stove o water heater."}, {"text_idx": "#000011", "text": "Pipeline self-close safty Valve's feature ug mga bentaha1.Masaligan nga pagbugkos2.taas nga pagkasensitibo3.dali nga tubag4.gamay nga volume5.walay konsumo sa enerhiya6. Sayon sa pag-instalar ug paggamit7. Taas nga kinabuhi8. Interface mahimong customized"}, {"text_idx": "#000012", "text": "Awtomatikong pagsira sa overpressureKung ang regulator sa presyur sa atubangan nga tumoy sa pipeline sa gas dili molihok o ang presyur sa pipeline labi ka taas tungod sa pagsulay sa presyur sa pipeline nga gihimo sa kompanya sa gas, ang balbula awtomatiko nga sirado tungod kay ang presyur sa pipeline mas taas kaysa sa gitakda nga kantidad sa pugngan ang pag-leakage sa pipeline ug ma-disconnect tungod sa taas nga pressure sa pipeline."}, {"text_idx": "#000013", "text": "Awtomatikong pagsira sa underpressureKung ang pressure regulator sa atubangan nga tumoy sa pipeline sa gas abnormal, sa panahon sa peak gas consumption period, ang gas pipeline gibabagan sa yelo, kakulang sa gas sa tingtugnaw, paghunong sa gas, pag-ilis, ug mga operasyon sa pagkunhod sa presyur, ang mga pipeline sa gawas nadaot sa Ang hinimo sa tawo ug natural nga mga katalagman o uban pang mga balbula sa emerhensya sa sulud sa sulud sirado.Kung ang presyur sa gas mas ubos kaysa sa gitakda nga kantidad o ang suplay sa gas mabalda, ang balbula awtomatiko nga magsira tungod kay ang presyur sa pipeline mas ubos kaysa gitakda nga kantidad aron malikayan ang mga aksidente sa gas tungod sa pagtulo."}, {"text_idx": "#000014", "text": "Awtomatikong pagsira sa overflowKung ang switch sa gigikanan sa gas ug ang regulator sa presyur sa unahan sa pipeline sa gas dili normal, o ang hose sa goma nahulog, nag-edad, o nabuak, ang aluminum-plastic nga tubo ug ang metal nga hose kay electrically corroded ug perforated, ang stress change cracks. , ang koneksyon mao ang luag, ug ang gas cooker kay abnormal, hinungdan sa gas sa pipeline sa pag-awas.Kung nawala ang presyur, ang balbula mahimong awtomatikong sirado aron mabalda ang suplay sa gas."}, {"text_idx": "#000015", "text": "Ang unang sirado nga kahimtang sa balbula"}, {"text_idx": "#000016", "text": "normal nga kahimtang sa pagtrabaho"}, {"text_idx": "#000017", "text": "sobra nga presyur nga pagsira sa kaugalingon"}, {"text_idx": "#000018", "text": "1. Sa normal nga estado sa suplay sa gas, hinayhinay nga iisa ang buton sa pag-angat sa balbula pataas (ipataas lang kini sa hinay, ayaw gamita ang sobra nga kusog), ang balbula mahimong maablihan, ug ang buton sa pag-angat awtomatiko nga i-reset pagkahuman nimo kini buhian.Kung ang buton sa pag-alsa dili awtomatik nga i-reset, palihug pindota ang buton sa pag-alsa sa kamut aron ma-reset kini.2. Ang normal nga kahimtang sa pagtrabaho sa balbula gipakita sa numero.Kung kinahanglan nimo nga mabalda ang suplay sa gas sa gas appliance sa panahon sa paggamit, kinahanglan nimo nga isira ang manual nga balbula sa outlet nga tumoy sa balbula.Gidili ang pagpugos sa module sa indicator pinaagi sa kamot aron direktang isira ang balbula;3. Kung makit-an nga ang module sa indicator mohulog ug magsira sa balbula sa panahon sa paggamit, kini nagpakita nga ang balbula nakasulod sa ubos nga boltahe o sobra nga kasamtangan nga pagsira sa kaugalingon nga kahimtang (sama sa gipakita sa numero).Ang mga tiggamit makahimo sa pagsusi sa kaugalingon pinaagi sa mosunod nga mga rason.Alang sa mga problema nga dili masulbad sa ilang kaugalingon, kinahanglan kini sulbaron sa kompanya sa gas.Ayaw kini pagsulbad sa imong kaugalingon, ang posible nga mga hinungdan mao ang mosunod:(1) Ang pagkabalda sa suplay sa gas o ang presyur sa pipeline ubos kaayo;(2) Ang kompanya sa gas mihunong sa gas tungod sa pagmentinar sa kagamitan;(3) Ang mga tubo sa gawas nadaot tungod sa hinimo sa tawo ug natural nga mga katalagman;(4) Ubang sulod sa balay Ang emergency shut-off valve sirado tungod sa abnormal nga kondisyon;(5) ang rubber hose nahulog o ang gas appliance kay abnormal (sama sa hangin leakage tungod sa abnormal switch);"}, {"text_idx": "#000019", "text": "4. Kung nahibal-an nga ang module sa indicator misaka sa pinakataas nga posisyon sa panahon sa paggamit, kini nagpakita nga ang balbula anaa sa usa ka kahimtang sa overpressure ug self-closing (sama sa gipakita sa numero).Ang tiggamit makahimo sa pag-inspeksyon sa kaugalingon pinaagi sa mga mosunud nga hinungdan ug masulbad kini pinaagi sa kompanya sa gas.Ayaw kini pagsulbad sa imong kaugalingon, ug ipadayon human sa pag-troubleshoot.Ang posible nga mga rason alang sa overpressure self-closing mao ang mosunod:(1) Ang front-end pressure regulator sa gas pipeline dili normal nga nagtrabaho;(2) Ang kompanya sa gas nagpahigayon sa operasyon sa pipeline.Taas kaayo ang pressure sa pipeline tungod sa pressure test;"}, {"text_idx": "#000020", "text": "5.Atol sa paggamit, kung dili nimo mahikap ang indicator module ug hinungdan nga ang balbula magsira, kinahanglan nimo nga iisa ang buton aron maablihan pag-usab ang balbula."}, {"text_idx": "#000022", "text": "Sobra nga presyur sa pagsira sa kaugalingon nga presyur"}, {"text_idx": "#000023", "text": "Ubos nga presyur sa pagsira sa kaugalingon nga presyur"}, {"text_idx": "#000024", "text": "Pag-awas sa kaugalingon nga pagsira sa dagan"}, {"text_idx": "#000025", "text": "may kalabutan nga mga produkto"}, {"text_idx": "#000029", "text": "Zigbee Wireless smart valve controller"}, {"text_idx": "#000030", "text": "Gas meter Taas nga temperatura connector"}, {"text_idx": "#000031", "text": "Ang Zhicheng gipahinungod sa pagpasiugda sa kasaligan ug intelihente nga pagkontrol sa gas, nga adunay kinauyokan nga mga konsepto sa taas nga kalidad, kaluwasan, ug kalig-on."}]