text: [{"text_idx": "#000003", "text": "Ang Mga Kondisyon sa Pagtrabaho Sa SGLL Doble nga Oil Cooler Ang SGLL double oil cooler gidesinyo ug gigama sumala sa GB standard ug reference sa Germany AD ug US TEMA Standard. Ang tanan nga mga hilaw nga materyales mao ang steel ug partial brass ingon nga pagtukod, lana nga kilid sa pagtrabaho nga presyur nga adunay 1.6MPa, temperatura sa pagtrabaho 150 \u00b0C, presyur sa pagtrabaho sa kilid sa tubig 1.0MPa, temperatura sa pagtrabaho 100 \u00b0C. SGLL double oil cooler uban sa energy saving, episyente, luwas ug kasaligan, ug uban pa; para sa steam turbine, motor units, compressor units, fans, pumps ug oil ug oil industry sa oil cooling system mahimo usab nga gamiton para sa ubang oil cooling system."}, {"text_idx": "#000004", "text": "Ang mga kinaiya sa SGLL Double Oil Cooler 1. Ang papan sa data alang sa duha ka dagan tube double lana bugnaw, kon kamo kinahanglan nga sa paggamit sa upat ka mga proseso, unom ka mga proseso, hubo tube o fin makapabugnaw tube cooler. 2. Ang mas bugnaw nga instalasyon kasagaran pinahigda, sama sa user mahimong kinahanglan sa paggamit sa duha ka bertikal kahikayan, sa usa ka tubig lawak sa sunod nga, laing tubig nga lawak sa lawak alang sa dali nga makuha. 3. Ang lana ug tubig nga interface flange standard JB / T81-94, sumala sa mga kinahanglanon sa user nga adunay dili standard nga flange kinahanglan nga makatagbo sa mga kinahanglanon sa piping. 4. Sumala sa API 614 standard, ang cooler nga adunay double structure, sa samang dapit sa duha ka coolers ug three-way valve device, usa ka trabaho, usa nga giandam sa matag cooler nga makahimo sa pag-agwanta sa cooling load sa tibuok nga sistema, nga adunay tube plate fixed, usa ka naglutaw, matangtang tube bundle ug usa ka water chamber tabon alang sa sayon \u200b\u200bnga operasyon, paghugas, check ug pag-ayo. Ang mas bugnaw nga materyal, depende sa paggamit sa mga lugar, ang mga kondisyon sa sistema sa tubig mahimong adunay lainlaing mga kapilian, lawak sa tubig, kabhang, tulo-ka-way nga balbula nga opsyonal nga carbon steel o tanan nga stainless steel, Tube board magamit nga carbon steel, stainless steel o brass plate; pipe nga materyal nga opsyonal ordinaryo nga brass tube H68, arsenic brass tube HS n70-1A, aluminum brass tube H A177-2A, stainless steel pipe 1Cr18Ni9Ti, B10, B30 ug uban pa. 5. Tulo ka paagi nga balbula nga adunay steel welded structure padayon nga flow switch valve. Kini nga balbula sa internal nga istruktura sa kapakyasan o panahon sa pagkakabig sa balbula dili hinungdan sa pagkabalda sa lana. Porma sama sa gipakita sa ubos."}]