text: [{"text_idx": "#000006", "text": "Smart fire prevention suga Sentral nga konektado nga tinubdan sa kuryente Sistema sa pagtukod ug function Controller nga host"}, {"text_idx": "#000011", "text": "Unsaon pagkonektar ang UPS nga baterya?"}, {"text_idx": "#000012", "text": "Daghang mga higala ang nangutana kung giunsa ang pagkonektar saUPSbaterya?Kini usa ka gamay nga detalye nga dali nga ibalewala, apan ang mga may kalabutan nga mga problema kanunay nga masugatan sa aktwal nga mga proyekto.Niini nga isyu, dungan nga tubagon ni JONCHN Electric kini nga pangutana."}, {"text_idx": "#000014", "text": "(1).Tinoa ang lokasyon sa pag-instalar sa UPS ug kabinet sa baterya sa site."}, {"text_idx": "#000015", "text": "(2).I-install ang kable sa koneksyon sa baterya."}, {"text_idx": "#000016", "text": "a.Tinoa ang lokasyon sa switch sa baterya, tinoa ang positibo ug negatibo nga direksyon sa poste sa baterya sa kabinete sa baterya, ug i-install ang switch sa hangin ug terminal sa kabinete sa baterya."}, {"text_idx": "#000017", "text": "b.Sugdi ang pagkonektar sa cable sa baterya ug ikonektar ang positibo nga poste sa baterya ngadto sa air switch."}, {"text_idx": "#000018", "text": "c.Ang kable sa baterya gikan sa sunod nga layer hangtod sa taas nga layer kinahanglan nga giputos sa adhesive tape aron malikayan ang aksidente nga short circuit ug susihon ang paghugot sa mga bolts."}, {"text_idx": "#000019", "text": "d.Sa katapusan, ang positibo ug negatibo nga mga poste klaro nga gibulag aron mapugngan ang sayup nga koneksyon.Ang positibo nga electrode konektado sa koneksyon terminal gikan sa hangin switch, ug ang negatibo nga electrode konektado direkta gikan sa negatibo nga poste sa baterya ngadto sa terminal."}, {"text_idx": "#000020", "text": "e.Susiha aron makita kung adunay bisan unsang butang nga wala\u2019y kalabotan sa kabinete sa baterya."}, {"text_idx": "#000021", "text": "f.Sa dili pa ikonektar ang kable sa baterya gikan sa kabinete sa baterya ngadto sa mainframe, sukda ang boltahe sa baterya ngadto sa 103.36V gamit ang multimeter ug susiha kung ang mga positibo ug negatibo nga mga wire sa outlet konektado sa baligtad."}, {"text_idx": "#000022", "text": "Kung adunay kahon sa baterya, ihigot ang baterya ug ikonektar sa host kung gikinahanglan."}, {"text_idx": "#000023", "text": "2. Multi-baterya nga mga kable:"}, {"text_idx": "#000024", "text": "8 nga mga wiring sa baterya"}, {"text_idx": "#000025", "text": "Pananglitan saUPSmga wiring sa baterya"}, {"text_idx": "#000027", "text": "2. Ang labing importante nga butang sa pag-instalar sa UPS power mao ang pagkonektar sa baterya.Ang yawe nga punto sa pagkonektar sa baterya mao ang pagkonektar sa positibo nga elektrod sa negatibo nga elektrod, pagkonektar sa matag baterya sa serye, ug dayon modala ngadto sa duha ka mga kord sa kuryente, usa ka positibo nga electrode ug usa ka negatibo nga electrode nga konektado sa air switch."}, {"text_idx": "#000028", "text": "3. Ang battery power cord mahimo nga usa ka plug ug konektado sa UPS host, ug ang ubang mga socket mahimong himoon sa UPS host."}, {"text_idx": "#000029", "text": "4. Adunay duha ka porma sa host input, ang usa mao ang city power access, ang usa mao ang battery access, ang city power access mao ang 220V o 380V power access, hot line access L, zero line access N."}, {"text_idx": "#000030", "text": "5. Ang pag-access sa baterya nga host positibo ug negatibo nga pag-access, ang positibo nga electrode sa baterya konektado sa positibo nga poste sa host, ug ang negatibo nga electrode sa baterya konektado sa negatibo nga elektrod sa host."}, {"text_idx": "#000031", "text": "6. Ang output terminal mao ang power supply nga mahimong konektado sa mga ekipo, nga mao, ang power supply nga atong gikinahanglan sa katapusan.Ang mainframe awtomatik nga magpalig-on sa boltahe aron malikayan ang kadaot sa instrumento nga gipahinabo sa boltahe nga shock."}, {"text_idx": "#000032", "text": "Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras."}]