text: [{"text_idx": "#000011", "text": "Ang BL (T) nga serye nga stainless steel nga multi-stage centrifugal pump (sa ulahi gitawag nga pump) adunay mga character nga taas nga efficiency, low noise, steady operation, ug uban pa. Ang pump set nagsagop sa non-self-priming vertical multi-stage structure ang bug-os nga bug-os, ang pag-instalar sayon, ang operasyon ug pagmentinar niini nga sayon"}, {"text_idx": "#000012", "text": "Pagsala ug pagbalhin sa waterworks"}, {"text_idx": "#000014", "text": "Pressure boosting sa high-rise nga buildins, hotel, ug uban pa."}, {"text_idx": "#000015", "text": "Pressure boosting alang sa industriya nga supply sa tubig"}, {"text_idx": "#000016", "text": "Pagproseso sa mga sistema sa tubig"}, {"text_idx": "#000019", "text": "Mga sistema sa pag-igo sa kalayo"}, {"text_idx": "#000020", "text": "Ang mga sistema sa pagpabugnaw ug air-conditioning (refrigerants)"}, {"text_idx": "#000021", "text": "Boiler feed ug condensate systems"}, {"text_idx": "#000023", "text": "Pagpagula, pag-analisar, pag-demineralisasyon nga mga sistema"}, {"text_idx": "#000026", "text": "Kung ang presyur sa bomba mas ubos kay sa presyur sa gabon sa medium, ang cavitation mahitabo, nga makaapekto sa performance sa pump. Aron malikayan ang cavitation ug pagsiguro nga ang pump inlet adunay usa ka minimum nga presyur, ang maximum suction head kinahanglan kalkulado sama sa mosunod:"}, {"text_idx": "#000027", "text": "Pb: Ang presyur sa atmospera, bar (Sa suod nga sistema sa tubo, kini mahimong giisip nga presyur sa sistema);NPSH: Net positive suction head, m (Value sa maximum flow sa Q-NPSH curve);Hf: Suction pipe line loss (Value sa maximum flow of corresponding pipeline);Hv: Medium pressure sa alisngaw, m (Medium steam pressure sa katugbang nga temperatura, ang default medium mao ang tubig, ingon sa gipakita sa figure4 sa tuo);Hs: Safety margin, m, ang kinatibuk-ang bili mao ang 0.5.Ang resulta sa pagkalkula: kung ang H positibo, ang bomba gipahimutang sa higpitan nga paagi, kung dili, kini gipahimutang sa downdraft nga paagi."}, {"text_idx": "#000028", "text": "Mubo nga sulat: Dili kinahanglan nga buhaton ang labaw sa pagkalkula ubos sa mga kinatibuk-ang kondisyon. Sa diha nga kita mogamit sa bomba sa mosunod nga mga sitwasyon kinahanglan kita nga makalkulo ang H:1. Taas nga temperatura taas;2.Ang gidaghanon sa dagan labaw pa kay sa bili nga bili;3. Ang lunsay nga sakyanan nga dako o taas nga tubo sa tubo dugay;4. Ang presyur sa sistema gamay;5. Ang kahimtang sa sulod dili daotan."}, {"text_idx": "#000029", "text": "Ang pagpili sa mga bomba kinahanglan ibase sa:Duty point sa pump.Ang gidaghanon nga datos sama sa pagkawala sa presyur ingon nga aresult sa mga kalainan sa gitas-on, pagkawala sa friction sa pipework,Pump efficiencyMga materyales sa pumpMga koneksyon sa pumpKasagaran nga gigamit nga mga mekanismo sa pagsikop sa seal"}, {"text_idx": "#000030", "text": "1. Katungdanan nga punto sa bomba:"}, {"text_idx": "#000031", "text": "4. Ang materyal nga bomba:"}, {"text_idx": "#000032", "text": "Pagpili sa pagkonekta sa pump depende sa gihatagan nga pressure ug pipe work. ang bomba nagtanyag sa usa ka nagkalain-laing mga ftexible koneksyon sama sa:"}, {"text_idx": "#000033", "text": "5. Kasagaran nga gigamit nga mekanikal nga mga seal sa pagsumpo"}, {"text_idx": "#000034", "text": "Ang mga limitasyon sa presyur ug temperatura gipakita sa mosunod nga fig.4, ang presyur ug temperatura kinahanglan diha sa gipakita sa igos. 4."}, {"text_idx": "#000035", "text": "Sa diha nga ang bomba naglihok sa dapit diin ang ambient nga temperatura mas taas kay sa 40a\u0302 \u20ac \u0192 o altitude mas taas kay sa 1000m, ang gahum sa output sa motor P2 mokunhod tungod sa dili maayo nga pagpabugnaw tungod sa ubos nga densidad sa hangin.Tungod niini, kinahanglan nga adunay gamit nga high-power motor."}, {"text_idx": "#000036", "text": "Kini girekomendar nga gamiton sulod sa taas nga sukod."}]