[{"text_idx": "#000004", "text": "Daw ymchwydd yn y system cyflenwi pw\u0302er yn bennaf o ddau reswm: allanol (mellt) a mewnol (cychwyn, stopio a methu offer trydanol, ac ati). Mae ymchwydd yn aml yn cael ei nodweddu gan amser byr (mae gor-foltedd a achosir gan fellt yn aml ar lefel microsecond ac mae gor-foltedd a achosir gan offer trydanol yn aml ar lefel milieiliad), ond mae foltedd a cherrynt ar unwaith yn hynod fawr, sy'n debygol o achosi niwed i offer trydanol a cheblau. , felly mae angen amddiffynwyr ymchwydd i'w hamddiffyn. Dyfais electronig yw Dyfais Surge ProtecTIve (SPD) sy'n darparu amddiffyniad diogelwch ar gyfer amrywiol offer electronig, offerynnau a llinellau cyfathrebu, ac fe'i defnyddir yn bennaf i gyfyngu ar or-foltedd a rhyddhau cerrynt ymchwydd. Yn gyffredinol, mae amddiffynwyr ymchwydd wedi'u cysylltu'n gyfochrog ag offer gwarchodedig, a all siyntio a chyfyngu ar foltedd pan fydd gor-foltedd yn digwydd. Atal gormod o gerrynt a foltedd rhag offer niweidiol."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Mae LHSPD yn borthladd, amddiffyniad ysgytwol, gosodiad dan do, wedi'i gyfyngu gan foltedd.Mae LHSPD yn dal datgysylltydd y tu mewn, yna methiant chwalu LHSPD trwy or-gynhesu, gall y datgysylltydd dynnu o'r grid pw\u0302er yn awtomatig, a dangos signal dangos, pan fydd LHSPD yn gweithio'n iawn, arddangos ffenestr weladwy yn wyrdd, arddangos coch pan fydd yn torri ac yn datgysylltu. Mae 1P + N, 2P + N, 3P + N spd yn cynnwys modiwl amddiffyn sero 1P, 2P, 3P SPD + NPE, yn berthnasol i TN-S \u3001 TN-CS a system cyflenwi pw\u0302er arall"}, {"text_idx": "#000008", "text": "Gosod LHSPD ar linell warchodedig (offer) yn y tu blaen ac wedi'i gysylltu a\u0302'r llinell gyflenwi. Mae cynhyrchion dosbarth sy'n cael eu gosod yn llinell mynediad cartref yr adeilad yn dal blwch dosbarthu cyfanswm ymchwydd mawr.B, cynhyrchion dosbarth C sy'n eu gosod fwyaf ar y blwch dosbarthu llawr, cynhyrchion dosbarth D yn agos at yr offer pen blaen sy'n ymchwyddo llai, foltedd gweddilliol llai lle"}, {"text_idx": "#000012", "text": "Y foltedd gweithredu parhaus uchaf: 385, 440V ~"}, {"text_idx": "#000015", "text": "Uchafswm rhyddhau cyfredol Imax cyfredol (8/20)"}, {"text_idx": "#000017", "text": "Gellir addasu gwyn, coch, oren (dewisol,)"}, {"text_idx": "#000018", "text": "Amddiffynnydd ymchwydd pw\u0302er, sy'n addas ar gyfer system cyflenwi pw\u0302er pum gwifren tri cham, yn tywys gosod rheilffyrdd."}, {"text_idx": "#000020", "text": "\u25cf Rhaid torri'r pw\u0302er i ffwrdd cyn ei osod, a gwaharddir gweithredu byw yn llym \u25cf Argymhellir cysylltu ffiws neu dorrwr cylched awtomatig mewn cyfres ar flaen y modiwl amddiffyn mellt\u25cf Wrth osod, cysylltwch yn o\u0302l y diagram gosod. Yn eu plith, mae L1, L2, L3 yn wifrau cam, N yw'r wifren niwtral, ac AG yw'r wifren ddaear. Peidiwch a\u0302'i gysylltu ar gam. Ar o\u0302l ei osod, caewch y switsh torrwr cylched awtomatig (ffiws) \u25cf Ar o\u0302l ei osod, (rhaid mewnosod modiwl amddiffyn mellt 18mm yn ei le) gwiriwch a yw'r modiwl amddiffyn mellt yn gweithio'n iawn\u25cf 10350gs, math o diwb rhyddhau, gyda ffenestr: Yn ystod y defnydd, dylid gwirio'r ffenestr arddangos namau a'i gwirio yn rheolaidd. Pan fydd y ffenestr arddangos namau yn goch, mae'n golygu bod y modiwl amddiffyn mellt wedi methu a dylid ei atgyweirio neu ei newid mewn pryd.\u25cf Dylid gosod modiwlau amddiffyn mellt cyflenwad pw\u0302er cyfochrog yn gyfochrog (gellir defnyddio gwifrau Kevin hefyd), lled y sglodyn sengl yw 36mm, a gellir ei gysylltu trwy weirio dwbl. Yn gyffredinol, dim ond unrhyw un o'r ddwy bostyn gwifrau y mae angen i chi eu cysylltu. . Rhaid i'r wifren gysylltu fod yn gadarn, yn ddibynadwy, yn fyr, yn drwchus ac yn syth."}]