[{"text_idx": "#000001", "text": "SF6 cynnyrch Dadelfennol,Mesur dwysedd a dadansoddwr"}, {"text_idx": "#000002", "text": "SF6 profwr integredig a Imager isgoch"}, {"text_idx": "#000003", "text": "SF6 nwy cynnal a chadw offer"}, {"text_idx": "#000004", "text": "\u00bb SF6 offeryn ac offer"}, {"text_idx": "#000006", "text": "Defnyddio i reoli a monitro dwysedd nwy SF6 mewn cynhwysydd seliedig. Ddefnyddir yn SF6 torwyr cylched foltedd uchel, switshis foltedd canolig, cyfarpar inswleiddio nwy (Gis), ceblau foltedd uchel, newidyddion a newidyddion, ac yn addas ar gyfer dirgryniad cryf ac amodau allanol llym tu fas, yn gallu dangos dwysedd SF64 swmpddwysedd offer trydanol SF6 ,a chyda rhyngwyneb cyfathrebu, tymheredd y corff SF6, pwysau, dwysedd, a data micro-ddw\u0302r a phwynt gwlith yn y SF6 gall offer trydanol gael ei drosglwyddo i'r cefndir gan wifren neu gysylltiad diwifr. Gellir gwthio'r data i'r defnyddiwr dynodedig drwy'r cefndir cwmwl hunan-ddatblygedig. Gall y derfynell symudol wireddu gweithrediad yr offer trydanol SF6,ac nid oes angen i'r defnyddiwr fynd i'r safle."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Prif nodwedd:1. Amlygu dangosiad y tiwb digidol, darllen hwylus a chlir ar y safle2. Mae'r gosodiad wedi'i osod gan banel,strwythur bach , gosodiad cyfleus iSelio cryno, pwysau positif unigryw canfod heliwm, cyfradd colledion yw 1x10-8mbar./s4. Rhan drydanol o ddyluniad pw\u0302er isel, a phasiwyd prawf EMC5. Gan ddefnyddio synhwyrydd uchel-gywirdeb, gall drosglwyddo tymheredd, pwysau, dwysedd, micro-ddw\u0302r (dewisol), a chywirdeb uchel6. ABS cragen gyda haen cysgodi metel, diogelu lefel IP55, ymddangosiad hardd7. 24cyflenwad pw\u0302er v, gyda 485 rhyngwyneb cyfathrebu, diwifr dewisol Paramedrau technegol:"}, {"text_idx": "#000008", "text": "Dwysedd lefel 1 (at20 \u00b0 C)"}, {"text_idx": "#000009", "text": "Pan fydd y tymheredd amgylchynol rhwng 40 \u00b0 C ac +60 \u00b0 C, Mae lefel y cywirdeb yn 2.5; Mae'r pwynt gwlith yn \u00b1 3C\u00b0 C."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Ymwrthedd inswleiddio: > 100M\u03a9 (500V DC)Inswleiddio gyda sefyll foltedd: 2000V, 50/60 Hz 1 min"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Inswleiddio'r orsaf math post epocsi resin SPC298"}, {"text_idx": "#000014", "text": "Blwch dosbarthu trydan polion planedig SPC394"}, {"text_idx": "#000015", "text": "Mellt Arrester uchel Cabinet SPC399"}, {"text_idx": "#000016", "text": "Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr"}, {"text_idx": "#000018", "text": "Dros holl wasanaethau rheoli pw\u0302er y system ac iechyd offer"}]