[{"text_idx": "#000001", "text": "SF6 cynnyrch Dadelfennol,Mesur dwysedd a dadansoddwr"}, {"text_idx": "#000002", "text": "SF6 profwr integredig a Imager isgoch"}, {"text_idx": "#000003", "text": "SF6 nwy cynnal a chadw offer"}, {"text_idx": "#000004", "text": "\u00bb SF6 offeryn ac offer"}, {"text_idx": "#000005", "text": "SGE- 100Cyfres MS digidol cyfnewid dwysedd pell (rmicro Water, dwysedd"}, {"text_idx": "#000006", "text": "Defnyddio i reoli a monitro dwysedd nwy SF6 mewn cynhwysydd seliedig. Ddefnyddir yn SF6 torwyr cylched foltedd uchel, switshis foltedd canolig, cyfarpar inswleiddio nwy (Gis), ceblau foltedd uchel, newidyddion a newidyddion, ac yn addas ar gyfer dirgryniad cryf ac amodau allanol llym tu fas, yn gallu dangos dwysedd SF64 swmpddwysedd offer trydanol SF6 ,a chyda rhyngwyneb cyfathrebu, tymheredd y corff SF6, pwysau, dwysedd, a data micro-ddw\u0302r a phwynt gwlith yn y SF6 gall offer trydanol gael ei drosglwyddo i'r cefndir gan wifren neu gysylltiad diwifr. Gellir gwthio'r data i'r defnyddiwr dynodedig drwy'r cefndir cwmwl hunan-ddatblygedig. Gall y derfynell symudol wireddu gweithrediad yr offer trydanol SF6,ac nid oes angen i'r defnyddiwr fynd i'r safle."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Prif nodwedd:1. Arddangos tiwb digidol, darllen hwylus a chlir ar y safle2. Strwythur bach, dim ond 50mm yw'r trwch, gosod cyfleus 3. Selio cryno, pwysau positif unigryw canfod heliwm4. Mae'r gyfradd colledion yn llai na 1x10-8 m bar. l/s; Mae'r rhan drydanol wedi'i chynllunio gyda defnydd pw\u0302er isel ac wedi pasio'r prawf cydnawsedd electromagnetig EMC5. Larwm, blocio allbwn signal, defnyddio strwythur micro-newid, Mae'r cyswllt yn fwy dibynadwy ac mae bywyd y gwasanaeth yn hirach6. Gall synhwyrydd uchel-gywirdeb drosglwyddo tymheredd, pwysau, dwysedd, micro-ddw\u0302r (dewisol), perfformiad sefydlog, cywirdeb uchel; Matte7. Cragen prysg, Mae ganddo swyddogaeth cysgodi metel, diogelu gradd IP65, ymddangosiad hardd, exquisite8.24cyflenwad pw\u0302er v, gyda 485 rhyngwyneb cyfathrebu, swyddogaeth trosglwyddo di-wifr opsiynolParamedrau technegol:"}, {"text_idx": "#000008", "text": "Dwysedd lefel 1 (at20 \u00b0 C)"}, {"text_idx": "#000009", "text": "Pan fydd y tymheredd amgylchynol-40C ~ 60C, Mae'r radd cywirdeb yn 2.5; Mae'r pwynt gwlith yn \u00b13\u00b0C."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Cyswllt newid micro, cysylltu paramedrau trydanol"}, {"text_idx": "#000012", "text": "Cydran sy'n sensitif i bwysau"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Ymwrthedd inswleiddio: > 100M\u03a9 (500V DC)Yn gwrthsefyll foltedd: 2000V, 50/60 Hz 1munud"}, {"text_idx": "#000015", "text": "Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr"}, {"text_idx": "#000017", "text": "Dros holl wasanaethau rheoli pw\u0302er y system ac iechyd offer"}]