text: Hitapumpuhús úr aluminium – Hvítt
text: #000001
text: Ring og fáa óbindandi tilboð!
text: #000002
text: Ert tú í iva um hvør hitaskipan er tann rætta til tín tørv? Ein luft-til-vatn skipan sum hendan er væl egna sum høvuðshitaskipan.
text: #000004
text: Ein luft-til-vatn hitapumpa kemur fullkomiliga í staðin fyri oljufýringina. Í stuttum, tekur hitapumpan kalda luft inn í ein kompressara, gangnýtir nátúrligu orkuna í luftini, økir lufthitan við at komprimera luftina og gera hana til heitt vatn. Hetta vatnið fer síðan inn í hitaskipanina í húsinum, sum bæði hitar húsið og brúksvatnið.
text: #000005
text: Hendan luft-til-vatn hitapumpan er ein split skipan. Hetta merkir, hon er uppbygd soleiðis, at hon hevur ein útipart og ein innipart. Í flestu førum er inniparturin í split skipanini størri enn í monoblok skipanum. Hetta kemst av, at split skipanin m.a. hevur innbygda sirkulatiónspumpu og heitvatnstanga á 280 L. Tískil mæla vit til, at nýta split skipanir, tá ið talan er um nýggj hús, ella um tørvur er á, at skifta alla hitaskipanina.
text: #000006
text: Hitapumpan hevur eitt SCOP virið á 3,41, tá hitin á kranavatninum er 55° og heili 4,62 tá hitin er 35°. Hetta merkir at fyri hvørt kilo Watt (kW) hitapumpan brúkar, gevur hon avíkavist 3,41 og 4,62 kW av hita.
text: #000008
text: Hitapumpan hevur ein hitakapasitet áljóðandi 16,00 kW. Hettar merkir at pumpan er væl egna til búeindir upp til áleið 300 m2. Hon er tí sera væl hóskandi til størri sethús, bygningar o.l.
text: #000009
text: Virkislag: Hitapumpan arbeiðir væl ímillum -20° og +35°
text: #000010
text: Arbeiðir væl heilt niður í -25 °C
  Klárar at hita vatn upp til 60 °C
text: #000011
text: Vøran er á goymslu hjá veitara. Veitingartíð er 7-14 arbeiðsdagar.
text: #000012
text: Hitapumpan skal setast upp av góðkendum uppsetara. Annars fellur garanti’ið burtur.
text: #000013
text: Fylgjandi er íroknað eini standard uppsetan av luft-til-vatn split hitapumpum:
text: #000014
text: El-arbeiði við tilfari og grønum málara.
  Arbeiði til uppsetan av split hitapumpu.
  Uppseting av rør og tilfar til at forbinda inni- og útipart saman (hitapumpusíðan við boring og forbinda rør í inni- og útipart og vakumsúgva. Rørlongd max. 6 metur.
text: #000015
text: Egna sum: Høvuðs- og ískoytis hitaskipan
text: #000024
text: Grundarlagið undir Climashop, er at gera tað ómakaleyst, skjótt og bíligt at velja eina burðardygga orkuloysn. Fyri at tryggja viðskiftafólki okkara dygdar vørur fyri kappingarførar prísir, hava vit spart flest øll millumlið og hølisútreiðslur burtur og reka virksemi okkara á talgildan hátt.
text: #000026