Soojusvahetiga ventilatsiooniseadmed jagunevad kaheks tööpõhimõtete alusel - rootorsoojusvaheti või plaatsoojusvahetiga.
#000000
Rootorsoojusvahetis segunevad osaliselt sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulgad. Rootorsoojusvaheti suudab osaliselt tagastada ka väljatõmbeõhus sisalduvat niiskust sissepuhke õhule, mida plaatsoojusvahetiga seade ei võimalda.
#000001
Kuna rootorsoojusvaheti efektiivsus sõltub olulisel määral rootorvaheti pöörlemise juhtimisest (pidevas liikumises detailid) on oluline, tööiga silmas pidades, kasutada ainult kvaliteet-tootjate agregaate millest meie oleme kolm tootjat välja selekteerinud, Komfovent, Systemair, Vallox.
#000002
Plaatsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad kõrgeimat energiatagastust just meie kliima keskmistel talvistel temperatuuride. Madalamatel välistemperatuuridel on vajalik rakendada külmakaitse meetmeid (eelkütte kalorifeer, sissepuhke õhuvooluhulga vähendamine).
#000003
Rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad mõnevõrra madalamat energiatagastust kuid vajavad vähem külmakaitse energiat, samuti ei vaja rootorsoojusvahetiga seadmed kondentsi juhtimist seadmest kanalisatsiooni enamustel seadmetel.
#000004
Soojusvahetiga ventilatsiooniseadme õhukanalite erinevate materjalide valik
#000005
Spiraalvaltsplekk kanalite eeliseks räägib lihtne kättesaadavus kaubandusest ning soodsam hind võrreldes plastkanal lahendustest. Metallkanalite peamiseks puuduseks on hügieeni tagamine torustikus aja jooksul. Metalli pind võib oksüdeeruda liigse niiskuse juures just lõikekohtades ning kogub ajajooksul tolmu, kuna tehasest tulnud toru on reeglina õline kaitsmaks korrosiooni vastu.
#000006
Samuti on paindkanalitel baseeruva süsteemi koosteloogika erinev metallkanalite omast. Metallkanalite korral läbivad magistraalkanalid erinevaid ruume ning vajavad heli leviku ja õhuvoolu müra takistamiseks hoolikat planeerimist ja lisa mürasummuteid.
#000008
Kvaliteetsemad plastist paindkanalid võimaldavad torustike paigaldust näiteks betooni valusse, põrandakütte alusesse soojustuse kihti või hoone välispiirete soojustuskihi sisse.
#000010
Mürasummutus on vajalik iga ventilatsiooni süsteemi juures. Plast torustiku juures peamiselt seadme mootorite müra summutamiseks ning zink torustiku juures nii seadme kui ka tubade vahelise heli summutamiseks.
#000011
Metallkanalitest ventilatsioonisüsteemil on vajalik mürasummutus magistraaltorustikel masina müra summutamiseks ning kõikide ruumide vahel vältimaks ruumide heli edasi kandumist üle õhujaotuskanalite.
#000012
Masina müra summutid valitakse konkreetse tööpunkti masina heli karakteristikute ja summuti vastavate näitajate võrdlusena.
#000014
Ventilatsioonisüsteemi sissepuhke ja väljatõmbe punktides lõpetatakse kanalid plafoonide või restidega.
#000015
Lihtsamate süsteemide korral piisab plafoonide avatuse seadmisest.
#000016
Pärast projektijärgsete sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulkade paika seadistamist tulemused protokollitakse ja kantakse vastavale teostusjoonisele. Ventilatsiooni süsteemi mõõdistusakt on vajalik kasutusloa taotlemise juures.
#000017