Sän&Män OÜ remonditöökoja lamekatuse ehitamine Kobelas
#000006
Sän&Män OÜ remonditöökoja lamekatuse ehitamine Kobelas.
#000009
Sän&Män OÜ remonditöökoja lamekatuse aluskonstruktsiooniks ehk kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk ehk alusplekk.
Profiilplekk kinnitati kruvidega kandetalade külge. Kandepleki paanid kinnitati omavahel isepuuruvate plekikruvidega sammuga 500 mm.
#000010
Sän& Män OÜ remonditöökoja lamekatus soojustati vahtpolüsteroolist EPS 50 2*100 mm paksuste plaatidega. Plaatidevahelised praod tihendati ehitusvahuga. Vahtsoojustuse pealmisesse kihti lõigati katusetuulutuse peakanalid mõõduga 90*50 mm.
Soojustuse pealmine kiht ehk lamekatuse tuulutussüsteem ehitati 30 mm paksustest tuulutussoontega Paroc kivivillast plaatidega. Plaatide tuulutussooned paigaldati katusekalde suunas ehk räästast katuseharja suunas.
#000012
Säm&Män OÜ remonditöökoja katusekatteks kasutati kahes kihis keevitatud ehk kahekihilist SBS bituumenkattematerjali ehk hüdroisolatsioonikihti ehk vett pidavat kihti. Keevitamiseks kasutati gaasipõleteid. Pealmine kiht oli kildkivi puistega. Paigaldatud aluskiht oli ilma puisteta.
#000013
Säm&Män OÜ remonditöökoja katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüübliteks kasutati plastist teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks aga isepuuruva otsaga lameda peaga plekikruvisid. Plastüüblid valiti nii, et tüübel oleks soojustuse paksusest lühem vähemalt 15 mm ja kruvid valiti nii, et kruvi ulatuks kandeplekist läbi vähemalt 25 mm. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsioonikihi alumise katte ühendusvuukidesse. Ühendusvuukides oli katusepaanide ülekate pikivuukides vähemalt 100 mm ja ristvuukides vähemalt 150 mm. Katusekatte ülespöörded ehk tõsted valmistati SBS rullmaterjalist.
#000014
Sän&Män OÜ remonditöökoja katuse tuulutussüsteemi toimimiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid. Alarõhutuulutid tugevdati bituumenmaterjalist tugevduslappidega. Lamekatus on välimise vee äravooluga. Katuse räästasse paigaldati veeninaplekk. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt ehitati vihmaveerennidest ja vihmaveetorudest vihmaveesüsteem.
#000015
Katuse soojustamine, soojustus - soojustustööd
#000021
Katuse remont, renoveerimine - remonditööd
#000022
Katuste ülevaatus, hooldus - hooldustööd
#000023
Eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine – teenus
#000024
Äri- ja büroohoone Tartu südalinnas
#000026