Tõmbelatt-hoidla sobib rakendustele, kus katlamaja vajab suurt küttevaru. Biofire tõukevardaga tühjendatavad hoidlad võimaldavad korraga hoiustada kuni 200 m3 kütet, mis võimaldab pikki taastäitmise intervalle.
#000003
6. tuhakogur (ei ole pildil)
#000004
Süsteem täidab standardi EN303-5 nõudeid. Vastupidavad ja eriti tugevad tõmbelatid (4.2) on paigaldatud küttehoidla põrandale, kuhu on betooni valamise ajal struktuuri tugevdamiseks paigaldatud ankrurauad.
#000005
Latid tõmbavad kütet hoidla tagaosas asuva tigukonveieri suunas. Tõusev konveier transpordib kütte etteandekolusse (3), mis on varustatud hüdrauliliselt käitatava sulgemisluugiga. Etteandekolu täitetaset jälgitakse ultrahelitajuriga.
#000006
Küte söödetakse etteandekolust tigukonveieriga põleti põletusotsa (2). Põletamine toimub põletusotsas ja leek juhitakse boilerisse. Automaatika reguleerib põletamist sujuvalt. Vajadusel reageerivad kütte etteanne ja põletusõhu ventilaator võimsust suurendades või vähendades kiiresti võimsuse vajaduste kõikumistele. Põletusõhku kontrollitakse õhujoa täppisregulaatorite abil ja LAMBDA mõõdikuga. Kuumus edastatakse boileri konvektsioonipindadelt boileri vette, mida hoitakse PT-100 mõõdiku abil püsival temperatuuril.
#000007
Põletatud küte lükatakse hüdrauliliselt liikuva resti poolt tuhana boileri tuhakambrisse. Tuhk transporditakse tigukonveieritega (5) suuremasse tuhakogurisse (6), mis asub väljaspool hoonet.
Vaakumiga kontrollitav suitsugaasi ventilaator (7) hoiab boileris vaakumit, st tekitab tõmmet, nagu soovitud, mis võimaldab kasutada laia võimsusvahemikku.
#000008