Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privaatsuspoliitika.
#000001
Väljast teenindatav metallkestaga tehasetooteline komplektalajaam trafole kuni 315kVA
#000002
Komplektalajaama korpus on valmistatud kuumtsingitud lehtmetallist ning välispind on kaetud pulbervärviga, alajaamal on metallist kaablikelder ja teisaldatav viilkatus. Ligipääsu KP/MP lülitusseadmetele ning trafole tagavad uksed alajaama külgedel. Uksed on varustatud tuuleriividega.
#000003
Kasutatakse õhk või SF6 isolatsiooniga nimivooluga kuni 630 A ja nimitalitluspingega kuni 24 kV keskpingeseadet. Trafokaitse on teostatud sulav- või võimsuskaitselülitiga. Seadmega on võimalik ühendada läbijooksvat keskpinge liini ja lisavarustusena liigpinge piirikuid.
#000004
Jõutrafoks soovitame hermeetiliselt suletud õlitrafot võimsusega kuni 315 kVA primaar-nimitalitluspingega kuni 24 kV ja sekundaarnimitalitluspingega kuni 440 V. Võimaliku keskkonna õlisaaste vältimiseks on alajaam varustatud õlikoguriga. (Ilma jõutrafota tellides soovitame kooskõlastada trafo omaduste ja mõõtmete sobivus)
#000005
Madalpingepaneeli tüüpversiooni väljundis 400A jadavinnak sulavkaitselülitid kuni 8 tk. Vajadusel on võimalik sisendisse paigalda jadavinnaklüliti kuni 630A. Standardlahendus sisaldab ka alajaama omatarbe- ja mõõteosa (ampermeetrid ja ümberlülitiga voltmeeter).
#000006
Paigaldamiseks on komplektalajaam varustatud tõsteaasadega.
Alajaam tõstetakse koos katuse, vundamendi ja KP – ning MP seadmega, kuid ilma jõutrafota. Trafo paigaldamiseks on alajaamal eemaldatav katus. Kohapeal tuleb valmistada ette killustikust aluspõhi ning väliste kaablite ühendused. Iga komplektalajaamaga on kaasas paigaldus- ja kasutusjuhendid.
#000007
Metallkorpusega komplektalajaam HEKA1VM315-5 on taskukohane ja kerge seeria-alajaam.
#000008
läbijooksualajaam kuni 3 fiidrilise keskpingeseadmega
tõstetav ja transporditav koos KP- ja MP-seadmetega
valmis ühendamiseks nii kesk- kui ka madalpingevõrguga
valmistatud vastavalt standardile IEC 62271-202
#000009
Meie komplektalajaamade tooteportfell sisaldab laias valikus nii väljast kui ka seest teenindatavaid alajaamu, mis on ette nähtud erineva otstarbe- ja erineva suurusega trafode jaoks. Meie valikust leiab ka tellija vajadustele kohandatud erilahendusi.
#000010
Seoses tootearendusega ja kasutatavate standardite muutumise võimalusega jätab valmistaja endale õiguse spetsifikatsioonide ja konstruktsiooni muutusteks ilma sellest ette teatamata.
Antud publikatsioonis toodud andmete õigsuse kontrolliks palume ühendust võtta AS Harju Elekter Elektrotehnikaga.
#000011