Isereguleeruv küttekaabel 20W/m – valmiskomplekt on sobilik kasutamiseks vihmaveerenni, katusele ja kanalistatsioonitoru sees ja peal külmumise vältimiseks. Lisaks kasutatakse vajadusel ka soojuspumba või kliimaseadme poolt talvel toodetud kondentsvee ära juhtimiseks.
#000000
Kilbi termostaat DIN liist kinnitusega anduriga 0 – 45C (+€83,08)
#000001
Niiskuskindel termostaat Heatcom HC200 (+€68,31)
#000002
Põrandakütte kilbitermostaat anduriga 0 kuni 40°C DIN
#000003
Isereguleeruv küttekaabel on 230V toitepingega ja varustatud 1,5m toitekaabli ja pistikuga.
#000004
Parima hinna saad, kui osta ca 300m trummel korraga
Vaata ka püsitakistusega vihmaveernni küttekaablite valikut
#000005
Vajadusel valmistame küttekaabli ka kliendi jaoks sobiva pikkusega
#000006
Isereguleeruv soojenduskaabel vihmaveerenni, katuse küttekaabel 20W/m valmiskomplekt hoiab ära vihmaveerenni ja vihmaveetoru jäätumisest tekkida võivaid kahjustusi. Lisaks veel teistes paljudes kohtades, kus on vaja vältida jäätumisest tingitud probleeme. Näiteks soojuspumpade alusplaatide jäätumise vältimiseks ja ta on ainus sobilik küttekaabel kanalisatsiooni toru sisse paigaldamiseks!
#000007
Isereguleeruv kanalisatsioonitoru küttekaabel hoiab ära selle külmumise, aga kui kanalisatsioonitoru on külmunud (ilma küttekaablita) siis antud küttekaablit toru otsast sisse lükates ei saa me seda lahti sulatada, kuna see võtaks väga- väga kaua aega. Selleks tuleks kanalisatsioonitoru eelneval mõne torufirma poolt spetsiaalseadeldise abil kuuma auruga avada ja siis alles lisada küttekaabel edaspidiste probleemide vältimiseks.
#000008
Kanalisatsioonitoru läbimõõduga Ø 110mm ja millel on vähemalt 20mm isolatsioonikiht, suudab isereguleeruv küttekaabel hoida toru külmumise eest ka -30°C juures. Väiksemate torude külmumise kaitseks soovitame kasutada väiksema võimsusega sulatuskaablit nagu isereguleeruv küttekaabel võimsusega 10W/m
#000009
Vihmaveerenni paigaldatakse küttekaabel vajadusel spetsiaalsete renniklambri ja / või ilmastikukindla silikoonliimi abil. Plekk- ja bituumenkatustele kinnitamiseks kasutatakse erinevaid kinnitusklambreid ja liime. Vajadusel küsige lisa.
#000010
Isereguleeruva küttekaabli eeliseks on võimalus seda lõigata väga täpseteks mõõtudeks otse ehitusobjektil ja vajadusel harundada kolme-nelja suunda vastavalt katuse konfiguratsioonile: vihmavee allajooksu torud katuselt, vihmaveerennid vaskule / paremale, katuse neelukohad jne. Samas peab jälgima, et me ei ületaks isereguleeruva küttekaabli lubatud maksimaalseid lõigupikkusi! Seda informatsiooni jagab toodet müüv klienditugi või vaata allpool toodud spetsifikatsiooni. Isereguleeruv küttekaabel omab meeter-märgistust, mis aitab kuluarvestuse kontrolli all hoida.
#000011
Oluline teada: Isereguleeruv soojenduskaabel muudab oma meetrivõimsust vastavalt ümbritseva keskkonna temperatuurile, aga ta ei lülitu kunagi lõplikult ise välja. Nagu tehnilistest andmetest näha, on küttekaabli meetrivõimsus 20W/m +10 kraadi juures, kuid vihmaveerennis või kanalisatsioonitorus võiks sulatuskaabel olla juba välja lülitunud, kui temperatuur kanalisatsioonitorus või vihmaveerenni puhul välisõhus, on üle +3C kraadi. Selle energiasäästu saab termostaati kasutades.
#000012
Maksimaalne lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur sisselülitatud olekus on kuni +65°C
Väljundvõimsus +5°C õhutemperatuuri juures ca 20W/m
Isereguleeruv sulatuskaabel on UV kindel ja talub ilmastikuolusid.
#000013
Küttekaabli kinnitus ja kaitseplekk 40049014
#000014
Küttekaabel sobib paigaldamiseks nii kanalisatsiooni toru sisse kui ka peale
#000015
Küttekaabli ühe reguleerimise võimalusena sobib kasutada termostaati pistikupesaga:
#000016
Lisainfot leiab ka tootja SST kodulehelt
#000017
Vaata ka: Joogiveetoru isereguleeruv küttekaabel 10W/m
#000018