text: Ang tubo nga heat exchanger kasagarang gigamit alang sa industriya sa metalurhiko, pagmina, semento, gahum, gaan nga industriya, pagkaon, kemikal, papel ug uban pang sektor sa industriya, nga nasangkapan sa lubricating nga lana ug hydraulic nga mga sistema sa hydraulic system alang sa nipis nga mga sistema sa lubrication sa lana.
text: #000003
text: Prinsipyo sa Pagtrabaho Sa GLF, GLB Oil Heat Exchanger Tubular oil cooler nag-una pinaagi sa likod nga hapin, kabhang, likod nga hapin ug makapabugnaw nga mga himan ug uban pang mga sangkap. Ang kabhang usa ka seamless steel pipe nga istraktura sa duha nga mga filanges nga gipintalan sa tubing ug tubing. Sa kabhang nga adunay usa ka tube plug, gigamit aron makuha ang pagtipon sa hangin sa lawas, lana, tubig. Ang makapabugnaw nga aparato kasagaran gilangkuban sa mga tubo sa pagbalhin sa kainit TUBE PLATE, FUNATING TUBE PLATE, PETICASYON, BAFFLES UG UBANG KASINGKASING. Ang mga tumoy sa tubo gipalapad ug gitakda sa fixed tube plate ug ang floating tube plate sa duha ka kilid. Giayo nga tubo Ang plato ug ang oil heat exchanger housing flange gihugpong nga magkauban, samtang ang naglutaw nga tubo nga plato libre nga gitaod sa housing. Giwagtang niini ang epekto sa temperatura sa pagpalapad sa kainit sa heat exchanger. Ang duha nga baffle ug ang baffle gipalambo ang pagbalhin sa kainit. Ang GLF, GLB oil heat exchanger naggamit ug doble nga pagbalik, ug ang makapabugnaw nga tubig moagos gikan sa inlet pipe ngadto sa return water chamber ug unya moagos paatras subay sa cooling pipe. Ang tubig mosuhop sa kainit nga gipagawas gikan sa kilid sa lana human sa gidaghanon, ang tubo gikuha sa lawas.
text: #000005
text: Ang cooler kinahanglan nga-instalar sa usa ka bulag nga low-pressure loop o ang sistema sa sirkito pressure mao ang ubos, ang instalar kinahanglan nga tightened seal.Ang media hugaw, sa dili pa mosulod sa cooler kinahanglan nga adunay himan nga filter.Ang sinugdanan sa trabaho, kinahanglan nga hatagan pagtagad ang pagbutang sa mas bugnaw ug ang sistema sa hangin, ang una nga pag-access sa bugnaw nga medium ug dayon anam-anam sa init nga medium aron makab-ot ang balanse sa kainit, aron malikayan ang "overheating" ug thermal stress.Ang cooling medium pressure kinahanglan nga mas ubos kay sa cooling medium.Ang makapabugnaw nga medium alang sa tubig kinahanglan nga pilion nga limpyo nga presko nga tubig, ang pagpili sa tubig sa dagat o uban pang media kung mag-order sa mga panudlo.Ang tingtugnaw kinahanglan nga gamiton sa paghunong sa cooler medium ibutang ang pukot.Regular (mga usa ka tuig) sa cooler aron limpyohan, kuhaa ang timbangan sa lana. Siguroha nga ang selyo anaa sa maayong kondisyon. Ug pagsulay sa pagbugkos, 1.6mpa hydraulic test 30 minuto nga wala'y pagtulo.
text: #000006