text: Sa usa ka sa aton naunang mga artikulo sa ultrafiltration, nahisgutan namon ang pila sa mga kasagarang problema nga adunay kalabotan sa pagputli sa tubig sa UF. Ang pipila sa mga isyu nga kini malikayan ug ang uban mahimo nga maminusan sa husto nga pagdumala sa sistema. Ang pagkahibal-an kung giunsa ang pag-atubang sa ingon nga mga problema mao ang hinungdan sa pag-optimize sa usa ka proseso sa pagsala sa lamad. Kung naglaraw sa mga ultrafiltration system, kinahanglan nga hinumdomon kini nga mga isyu aron kini atubangon daan aron malikayan ang bisan unsang kadako nga gasto sa O&M. Bisan pa, mahimo usab sila nga atubangon kung nahinabo kung naa o dili angayan nga mga lakang.
text: #000007
text: Ang pagsulbad sa mga potensyal nga isyu sa wala pa kini mahitabo mao ang usa ka butang sa Genesis Water Technologies, Inc. nga nagpauswag sa kaugalingon. Sa atong mga tuig sa una nga kasinatian sa pagdisenyo, engineering, ug pagtrabaho sa paglimpyo sa tubig sa UF, nahibal-an namon kung giunsa ang pagminus sa pagkahitabo niining mga sagad nga problema. Naglakip kini, nahibal-an kung unsang mga timailhan ang pangitaon aron mahibal-an ang kini nga mga isyu, ug kung giunsa masulbad ang kini nga mga kasagarang mga problema sa wala pa kini mahitabo.
text: #000008
text: Niining artikuloha, tan-awon naton ang pipila sa labing kasagaran nga mga isyu sa mga sistema sa ultrafiltration ug giunsa ang pag-ila sa GWT ug pagdumala kanila aron mapadayon kining mga yunit nga maglihok nga maayo alang sa among mga kliyente sa komersyo, industriya ug munisipalidad.
text: #000009
text: Ang termino sa lamad nga lamad nagtumong sa usa ka hinungdan sa biolohikal nga butang, solido, o scale sa lamad ug sa sulod sa mga pores. Nakasabut na, kana nga butang nga particulate magsunod sa usa ka pagtubo sa lamad tungod sa kinaiyahan sa proseso. Bisan pa, kung molambo ang labi, ang pag-fouling modala sa pagkunhod sa lamad sa lamad, ug usa ka dugang nga kalainan sa presyur sa tibok. Kini nga proseso sa pag-fouling mahimo usab nga hinungdan sa mas ubos nga rate sa pag-agos sa permeate ug dugang nga paggamit sa enerhiya gikan sa sobra nga gigamit nga mga bomba.
text: #000010
text: Sa mga sistema sa pagbulag sa lamad, hangtod sa 15% sa gidaghanon sa tubig sa feed nga natapos ingon usa ka segundaryong sapa sa basura. Kini nga tubig nga filtrate adunay sulud nga panagsama sa mga nahabilin nga hugaw gikan sa proseso. Tungod sa kamatuuran, ang paglimpyo sa tubig sa UF usa ka pisikal nga proseso, wala’y mga kemikal nga mga additibo nga nakatampo sa komposisyon sa sapa sa wastewater. Ang isyu nagpresentar sa iyang kaugalingon kung kanus-a kinahanglan magdesisyon ang tiggamit sa sistema kung unsa ang buhaton sa segundaryong basura. Dili tanan nga mga kaso mahimong masulbad pinaagi sa pagpagawas niini, kung kini adunay sulod nga makadaot nga mga hugaw.
text: #000012
text: Ang kaepektibo sa mga sistema sa paglimpyo sa tubig sa UF gitino sa bahin pinaagi sa makanunayon nga kalidad sa permeate nga tubig. Bisan pa, usahay ang usa ka pasilidad mahimong makasinati sa pagkunhod sa kalidad nga adunay mga kontaminado nga makita sa permeate. Sa tinuud, mahimo’g makaabut bisan ang usa ka lebel nga dili madawat sa sakup sa laraw sa sistema ug gitagad ang mga regulasyon sa kalidad sa tubig. Kini nga kontaminasyon mahimong mahitabo kung ang usa ka membrane guba o nadaot sa ingon nga paagi aron tugutan ang mas dako nga butang sa particulate nga mahulog sa permeate stream.
text: #000013
text: Ang mga epekto sa kini nga mga matang sa mga isyu dili klaro sama sa usa ka makina sa panigarilyo, busa, ang mabinantayon nga pag-monitor sa mga parameter sa pag-andar ug partikulo kusog nga girekomenda ..
text: #000015
text: Adunay pipila ka hinungdanon nga mga indikasyon sa pasundayag sa mga sistema sa paglimpyo sa tubig sa UF, nga makahatag mga pasidaan sa usa ka operator kung ang usa ka problema mahimong mahitabo, nga mao ang pag-ulbo ug pagtagbo sa kontaminasyon:
text: #000016
text: Pag-drop sa pressure sa systemAng mga pagbag-o sa presyur magpaila sa pagdili sa daloy nga usa ka kiliran sa epekto sa lamad.Pagkadugmok nga kasamokAng nadugangan nga pagdakup nga kasagarang nagpaila sa lamad nga nakompromiso.Permeate flowKung ang agos sa permeate hinay-hinay, kini lagmit nga ang lamad napusilan sa pipila nga kontaminado. Sa tinuud, ang mga sukod sa kini nga indikasyon kinahanglan nga matul-id alang sa mga hinungdan sama sa temperatura ug pag-drop sa presyon aron makuha ang normal nga pag-agos sa rate.Komposisyon sa tubig sa feedPartikular nga pangitaon ang mga katig-a sa gahi ug taas nga gisuspinde nga mga solido ug mga konsentrasyon sa butang nga organik.Ang mga elemento mahimong posible nga hinungdan sa paglapas sa lamad.
text: #000017
text: Pag-drop sa pressure sa system
text: #000018
text: Ang mga pagbag-o sa presyur magpaila sa pagdili sa daloy nga usa ka kiliran sa epekto sa lamad.
text: #000019
text: Kung ang agos sa permeate hinay-hinay, kini lagmit nga ang lamad napusilan sa pipila nga kontaminado. Sa tinuud, ang mga sukod sa kini nga indikasyon kinahanglan nga matul-id alang sa mga hinungdan sama sa temperatura ug pag-drop sa presyon aron makuha ang normal nga pag-agos sa rate.
text: #000021
text: Komposisyon sa tubig sa feed
text: #000022
text: Ang membrane fouling adunay pipila ka mga potensyal nga solusyon nga magamit depende sa kahimtang. Ang GWT naghimo sa mga pamaagi sa pagpugong sa pag-optimize sa disenyo sa sistema aron maminusan ang pagkahuman sa pag-fouling alang sa mga kliyente nga bag-o o adunay mga sistema sa paglimpyo sa tubig sa UF. Naglakip kini sa husto nga mga lakang sa pagpanggap sama sa coarse filtration, coagulation ug flocculation, ug antiscalants. Alang sa pagkunhod sa pag-fouling sa panahon sa operasyon, ang mga sistema sa GWT mahimong maglakip sa paghampak sa hangin, gamit ang mga bula aron mawala ang pagtukod samtang ang sistema nag-agad sa kalidad sa tubig. Ang mga pag-configure sa sistema sa pag-agay sa cross mahimo usab nga makapugong sa sobra nga pag-ayo pinaagi sa paggamit sa paggugup nga pwersa aron makuha ang organikong butang. Ang regular nga paghugas sa likod usa usab sa hinungdanon nga mga mekanismo aron malikayan ang pag-iwas. Ang paghinlo sa pipila ka mga kemikal mahimo usab nga masiguro ang pagtangtang sa bisan unsang pagkalisud nga butang sa partikulo gikan sa lamad.
text: #000024
text: Sa pipila nga mga aplikasyon, ang segundaryong basura luwas nga igo ra sa paglabay o pagsulod sa usa ka lawom nga atabay kung gitugotan ug gitugot sa regulasyon. Sa maong mga kaso, posible pa nga matunaw ang solusyon ug gamiton kini alang sa irigasyon. Ang ubang mga kaso mahimong manginahanglan usa ka filter press aron makuha ang mga gisuspinde nga solido aron ang tubig mahimong mahurot. Kung adunay taas nga presensya sa organikong butang, ang basura mahimo nga itapon sa usa ka municipal sewer.
text: #000025
text: Bisan pa, ang paglabay sa kasagaran gipatuman sumala sa lokal nga mga regulasyon sa lugar ug busa, ang pasilidad kinahanglan adunay plano sa lugar sa wala pa ang pag-instalar sa sistema aron magamit kini nga angay.
text: #000026
text: Ingon nga ang pagkahilo sa kontaminasyon usa ka sangputanan sa usa ka nakompromiso nga lamad, ang kanunay nga pagsulay sa integridad ug maampingon nga pagpili sa lamad hingpit nga hinungdanon. Sa paglabay sa panahon, ang integridad sa membrane kasagarang mawad-an sa kadaut. Bisan pa, ang rate sa pagpaminus nagdepende sa komposisyon sa tubig sa feed (ie taas nga pH o uban pang mga kontaminado) busa, kinahanglan nga mag-amping ang mga tigbantay sa pag-monitor niini nga parameter sa daghang oras. Dugang pa, ang pagpili sa tukma nga materyal nga lamad alang sa usa ka piho nga aplikasyon makapaminus usab sa pagkadaot. Ang Genesis Water Technologies nagtabang sa among mga kliyente sa pagrekomenda sa tukmang materyal nga lamad alang sa piho nga aplikasyon ug ang kaubanan nga pagpakita aron maminusan ang mga gasto sa pag-operate sa kliyente.
text: #000027
text: Kinahanglan ba nimo nga ipasabut ang kini nga mga isyu sa imong karon nga sistema sa paglimpyo sa tubig sa UF? Nakasugat ka ba sa laing suliran nga wala nalista dinhi sa imong sistema? Kontaka ang mga eksperto sa pagtambal sa tubig sa Genesis Water Technologies, Inc. sa 1-877-267-3699 o ipadala kami sa email sa aron hisgutan ang imong aplikasyon sa usa sa among mga kwalipikado nga mga representante alang sa usa ka libre nga konsultasyon.
text: #000028
text: Media sa Pagtambal ug mga Flocculant
text: #000038