text: Smart fire prevention suga Sentral nga konektado nga tinubdan sa kuryente Sistema sa pagtukod ug function Controller nga host
text: #000006
text: Unsaon pagkonektar ang UPS nga baterya?
text: #000011
text: Daghang mga higala ang nangutana kung giunsa ang pagkonektar saUPSbaterya?Kini usa ka gamay nga detalye nga dali nga ibalewala, apan ang mga may kalabutan nga mga problema kanunay nga masugatan sa aktwal nga mga proyekto.Niini nga isyu, dungan nga tubagon ni JONCHN Electric kini nga pangutana.
text: #000012
text: (1).Tinoa ang lokasyon sa pag-instalar sa UPS ug kabinet sa baterya sa site.
text: #000014
text: (2).I-install ang kable sa koneksyon sa baterya.
text: #000015
text: a.Tinoa ang lokasyon sa switch sa baterya, tinoa ang positibo ug negatibo nga direksyon sa poste sa baterya sa kabinete sa baterya, ug i-install ang switch sa hangin ug terminal sa kabinete sa baterya.
text: #000016
text: b.Sugdi ang pagkonektar sa cable sa baterya ug ikonektar ang positibo nga poste sa baterya ngadto sa air switch.
text: #000017
text: c.Ang kable sa baterya gikan sa sunod nga layer hangtod sa taas nga layer kinahanglan nga giputos sa adhesive tape aron malikayan ang aksidente nga short circuit ug susihon ang paghugot sa mga bolts.
text: #000018
text: d.Sa katapusan, ang positibo ug negatibo nga mga poste klaro nga gibulag aron mapugngan ang sayup nga koneksyon.Ang positibo nga electrode konektado sa koneksyon terminal gikan sa hangin switch, ug ang negatibo nga electrode konektado direkta gikan sa negatibo nga poste sa baterya ngadto sa terminal.
text: #000019
text: e.Susiha aron makita kung adunay bisan unsang butang nga wala’y kalabotan sa kabinete sa baterya.
text: #000020
text: f.Sa dili pa ikonektar ang kable sa baterya gikan sa kabinete sa baterya ngadto sa mainframe, sukda ang boltahe sa baterya ngadto sa 103.36V gamit ang multimeter ug susiha kung ang mga positibo ug negatibo nga mga wire sa outlet konektado sa baligtad.
text: #000021
text: Kung adunay kahon sa baterya, ihigot ang baterya ug ikonektar sa host kung gikinahanglan.
text: #000022
text: 2. Multi-baterya nga mga kable:
text: #000023
text: 8 nga mga wiring sa baterya
text: #000024
text: Pananglitan saUPSmga wiring sa baterya
text: #000025
text: 2. Ang labing importante nga butang sa pag-instalar sa UPS power mao ang pagkonektar sa baterya.Ang yawe nga punto sa pagkonektar sa baterya mao ang pagkonektar sa positibo nga elektrod sa negatibo nga elektrod, pagkonektar sa matag baterya sa serye, ug dayon modala ngadto sa duha ka mga kord sa kuryente, usa ka positibo nga electrode ug usa ka negatibo nga electrode nga konektado sa air switch.
text: #000027
text: 3. Ang battery power cord mahimo nga usa ka plug ug konektado sa UPS host, ug ang ubang mga socket mahimong himoon sa UPS host.
text: #000028
text: 4. Adunay duha ka porma sa host input, ang usa mao ang city power access, ang usa mao ang battery access, ang city power access mao ang 220V o 380V power access, hot line access L, zero line access N.
text: #000029
text: 5. Ang pag-access sa baterya nga host positibo ug negatibo nga pag-access, ang positibo nga electrode sa baterya konektado sa positibo nga poste sa host, ug ang negatibo nga electrode sa baterya konektado sa negatibo nga elektrod sa host.
text: #000030
text: 6. Ang output terminal mao ang power supply nga mahimong konektado sa mga ekipo, nga mao, ang power supply nga atong gikinahanglan sa katapusan.Ang mainframe awtomatik nga magpalig-on sa boltahe aron malikayan ang kadaot sa instrumento nga gipahinabo sa boltahe nga shock.
text: #000031
text: Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras.
text: #000032