SmarFB - Biblioteca de bloques de funciones
#000048
Soporte TécnicoCertificadosFirmwares y SoftwareManualesCatálogosDevice Library
#000051
El WSP300 proporciona protección contra cortocircuitos en las derivaciones (entre + y – de los spurs) limitando la corriente en cada derivación de manera que el cortocircuito no se propague entre derivaciones ni al tronco principal. Tiene LED de indicación de cortocircuito y terminador integrado en los modelos F y P.
#000052
En operación normal, cada protector de cortocircuito consume menos de 3 mA. Después de la remoción del cortocircuito, la derivación vuelve a funcionar normalmente y el circuito de protección es desactivado, apagando el LED.
#000053
Protector de Segmento Inteligente para instalaciones fieldbus en el medio físico IEC61158-2 (PROFIBUS PA y FOUNDATIONTM fieldbus); 4, 6 o 8 derivaciones (spurs);
Con protección inteligente contra cortocircuito en las derivaciones, evitando su propagación. La derivación vuelve a funcionar normalmente tan pronto el cortocircuito sea removido;
Para montaje en panel o en campo en cajas de conexiones;
#000054
Para servir mejor a su instalación, WSP300 está disponible en los siguientes modelos:
#000055
Ver por separado las características técnicas.
#000056
Por el bus: 9 a 32 Vdc
#000058
Caída máxima de tensión por derivación
#000062
A través del circuito compuesto por un resistor de 100 ? y un capacitor de 1?F
#000066
Encendido (rojo): derivación en corto-circuito
Apagado: derivación en operación normal
#000067
Smar es líder en automatización industrial en Brasil. Descubre y sigue nuestras redes sociales:
#000068
SolucionesSystem302ContáctenosPATSVideosRelaciones con Inversores 2019Área Representativa
#000069
Registre su correo electrónico y reciba todas las novedades de Smar.
#000070