El FI302 convierte una señal de Fieldbus en señal 4 a 20 mA. La señal de Fieldbus puede ser requerida por un convertidor de frecuencia que determina que la velocidad de una banda sea 3,4 pies/s. Si el convertidor de frecuencia no posee comunicación Fieldbus, la señal puede convertirse en 4 a 20 mA convencional.
#000050
Ese instrumento tiene tres canales independientes, lo que significa que están disponibles tres salidas de señal 4 a 20 mA.
#000051
Digital, Foundation Fieldbus en modo de tensión 31,25 Kbit/s con alimentación a través del bus.
#000052
Tres salidas de corriente 4-20 mA, alimentación externa, tierra común.
#000053
Hasta 20 Bloques de función instanciables dinámicamente. Haga Clic aquí para el listado de Bloques Funcionales Disponibles. Los Bloques de función disponibles permiten la implementación de estrategias de control simples o complejas en el dispositivo de campo, haciendolo parte del sistema de control. Para aprovechar completamente los beneficios de los Bloques de función en el dispositivo de campo, es recomendable utilizar un verdadero Sistema Fieldbus Foundation. Para más informaciones sobre el SYSTEM302, haga clic aquí.
#000057
Indicador opcional de 41⁄2 dígitos numéricos y 5 caracteres alfanuméricos (Cristal líquido).Con ajuste local configurable (Bloque Display).
#000060
Aluminio inyectado con bajo contenido de cobre y acabado con pintura poliéster o acero inoxidable 316, con empaque de Buna N en la tapa (NEMA 4X, IP67).
#000061
A prueba de explosión, a prueba de intemperie e intrínsecamente seguro (estándares CENELEC y FM).
#000062
Con un soporte opcional, se instala en un tubo de 2' o fijado en la pared o en el gabinete.
#000063
Sin indicador y abrazadera de montaje: 0,80 Kg.
Adicionar por el display digital: 0,13 Kg.
Adicionar por la abrazadera de montaje: 0,60 Kg.
#000064
SolucionesSystem302ContáctenosPATSVideosRelaciones con Inversores 2019Área Representativa
#000067