SmarFB - Biblioteca de bloques de funciones
#000045
Supresor de Transiente y Surtos Profibus-DP
#000049
El SUP303 es un dispositivo para protección de transientes y surtos en redes Profibus-DP. Fácil de instalar en riel DIN, puede conectarse en todo segmento o nodo de la red, garantizando la integridad de todas las señales Profibus en relación a rayos, transientes o picos de tensión. Siempre que la distancia efectiva sea mayor que 50m en la horizontal o mayor que 10m en la vertical entre dos puntos puestos a tierra, recomiéndase el uso del SUP303 en estos dos puntos.
#000050
En redes con alta susceptibilidad a ruidos recomiéndase el uso del SUP303.
Proyectado para trabajar de 9.6 kbits/s a 12 Mbits/s.
Proporciona aumento de la seguridad operacional de la red Profibus.
Aumenta la disponibilidad de la red Profibus.
Puede usarse en Modbus 485.
#000051
Tecnología avanzada en protección con tres etapas
#000052
El SUP303 utiliza componentes avanzados que garantizan actuación en picos de alta tensión y corta duración, alta corriente, alta tensión, baja impedancia, respuesta rápida y protección efectiva contra ESD y EMI. Los circuitos del SUP303 se han desarrollado para proporcionar protección efectiva y coordenada en reacción a un transitorio en la puerta Profibus-DP a protegerse. En la primera etapa se protege de la exposición a una tensión transitoria excesiva, dentro un nivel inferior. Cuando el transientes actual excede un límite de gatillo, la respuesta de la segunda etapa acontece en microsegundos, limitando la corriente. La tercera etapa mantiene la tensión dentro del estándar Profibus-DP.
#000053
De acuerdo con el estándar EN50170
#000054
Cables hasta 2.5mm2 con conectores fijos con tornillos
#000058
SolucionesSystem302ContáctenosPATSVideosRelaciones con Inversores 2019Área Representativa
#000060