CONF700 - Herramienta de Configuración LC700
#000017
SmarFB - Biblioteca de bloques de funciones
#000048
Soporte TécnicoCertificadosFirmwares y SoftwareManualesCatálogosDevice Library
#000051
Convertidor de Hart para Corriente
#000052
El HCC301 es un convertidor de dos hilos capaz de generar una señal de corriente de 4-20mA a través de una variable vía comunicación HART. Con esto podemos transferir más información de los equipos HART a los controladores y mejorar el desempeño de los controles y procesos con una solución de bajo costo.
#000053
Este convertidor tiene la capacidad de funcionar como maestro principal del bus HART y sondear continuamente una variable en otro dispositivo HART, convirtiéndola dinámicamente en un valor actual de 4-20 mA proporcional a una escala preconfigurada. Incluso siendo un maestro primario, el HCC301 permite libremente tener un maestro secundario en el bus, como un dispositivo portátil.
#000054
Esta variable actualizada en corriente puede ser la variable primaria en unidad de ingeniería, la variable primaria en porcentaje o también una de las variables dinámicas del equipo HART: la variable secundaria, terciaria o cuarta variable o variables de comando 33 del HART. El equipo HART puede ser de cualquier fabricante, lo que da más flexibilidad y recursividad al usuario.
#000055
La condición de falla segura según NAMUR-NE43 se puede configurar en el convertidor, donde ante una falla, generará una señal de corriente de acuerdo a la selección del usuario (3.6 o 21mA), de tal manera que el controlador pueda tomar una acción segura. El usuario aún configura el número de "reintentos" de comunicación hasta que el variador genera una corriente de falla segura.
#000056
A nivel de seguridad, también puede habilitar la protección contra escritura para evitar cambios no autorizados.
#000057
SolucionesSystem302ContáctenosPATSVideosRelaciones con Inversores 2019Área Representativa
#000059
Registre su correo electrónico y reciba todas las novedades de Smar.
#000060