Las cookies de Análisis se utilizan para entender como interactúan los usuarios con la página web. Estas cookies ayudan a obtener información sobre las métricas sobre visitantes, rebote y origen del tráfico.
#000004
Tubos, Linestra, PL y R7s
#000009
Solar y Puesta a Tierra
#000012
Minutero de escalera con 1 contacto de salida de 16A a 230V. Dispone de un selector para poder elegir entre conexión siempre encendido para poder realizar tareas de mantenimiento o limpieza en escaleras, y la posición de minutero. La potencia de carga máxima que admite para bombillas de incandescencia es de 2300W y una intensidad máxima de 50Ma. El tiempo de encendido para la carga conectada a este minutero de escalera se puede regular desde 1 a 7 minutos en intervalos de medio minuto. Dispone de dos posibles esquemas de instalación uno para instalaciones donde tengamos 3 hilos y otro para instalaciones efectuadas con 4 hilos, para ello basta con colocar el selector que dispone en el costado en la posición deseada (3 ó 4). Sus reducidas dimensiones le hacen propicio para poder ser alojado fácilmente en cajas de conexiones bien sea empotradas o en superficie. De igual modo este minutero está diseñado para poder ser colocado en cajas de protecciones con carril DIN, ocupando un sólo módulo. ABB
#000015