extracted_text:
СОДЕРЖАНИЕ
Введение                                                                                3
1 Описание существующей системы
канализации                                           3
2 Монтаж системы канализации
                                                                      14
3 Испытание системы канализации                                                                  18
4 Эксплуатация системы
канализации                                                              20
5 Охрана труда и техника
безопасности                                                           22
Список литературы                                                                                32

Введение
В курсовой работе
выполнены расчеты канализации. Приведен обзор материалов,
используемых при разработке системы трехэтажного жилого здания. Рассмотрены
системы внутренней и наружной канализации.
Принята базовая схема установки и рассмотрены варианты ее усовершенствования. В
данной работе рассматривается проектируются система коммуникаций, такие как
система канализации.. Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной
водопроводной сети к местам ее потребления (водоразборным точкам).
Система водоотведения
предназначена для удаления из здания загрязнений с помощью воды. Внутренняя
бытовая канализация состоит из:
- приемников сточных вод
(санитарных приборов),
- отводных участков
(горизонтальных труб, соединяющих приемники сточных вод со стояками),
- стояков (вертикальных
труб),
- выпусков (трубопроводы,
расположенные ниже отметки 0,000), отводящих воду в дворовую канализационную
сеть.
Трассировка внутренней
канализационной сети произведена с таким расчетом, чтобы сточные воды удалялись
из здания по кратчайшему пути. Отводные трубы присоединены к гидрозатворам и
проложены к стояку по кратчайшему пути с постоянным уклоном
В местах сосредоточения
приборов предусмотрены стояки. Для уменьшения числа стояков приемники сточных
вод расположены группами и друг над другом по этажам. Стояки размещены ближе к
приемникам, в которые поступают наиболее загрязненные стоки (унитазам), с таким
расчетом, чтобы длина отводящих труб была минимальной. Вверху стояки переходят
в вытяжную (фановую) трубу.
Курсовая
работа разработана на основании требований СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод
и канализация зданий», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП
23-01-99* «Строительная климатология» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита
зданий». Пояснительная записка содержит   30 страниц, иллюстраций, таблиц.
Библиографический список содержит 5 источников. Графический материал содержит
один лист формата А1.

1  Описание существующей системы
канализации

Систему внутренней
канализации для рассматриваемого здания выбираем согласно положений СНиП
2.04.01-85. Ограничимся лишь разработкой бытовой канализации К1.
Разработка схемы
внутренней канализации осуществляется поэтапно. В данных курсовой работе
проектируем канализацию К1 для жилого трёхэтажного двухсекционного здания с
техническим подпольем и плоской кровлей
Исходные данные для
проектирования.
Номер варианта-
плана типового этажа
Номер варианта генплана участка
Количество этажей - 3
(по 2 секции)
Высота этажа (от пола до пола), м, толщина перекрытия 0,3 м
Высота подвала (до пола 1-го этажа), м
Расстояние от красных линей до здания L1, м
Расстояние от здания до городского канализационного колодца
L2, м
Диаметр трубы городской канализации Dкан, мм
Уклон трубы городской канализации i- 0,02м
Абсолютная отметка поверхности земли, м, у здания
пола 1-го этажа
лотка колодца городской канализации
Трубы приняты чугунные
канализационные раструбные диаметром 0 50 мм и 0 100 мм по ГОСТ 6942-98.
Вначале на плане этажа
наносят канализационные стояки, к которым присоединяют отводные трубопроводы от
санитарно-технических приборов. Для этой цели можно использовать вкладыш
задания с планом этажа секции, но лучше перечертить его в тонких линиях, так
как будет не архитектурный план секции, а план с инженерной сетью канализации,
где толстыми основными линиями наносят только канализацию. Квартирные отводящие
трубы задают конструктивно (без расчёта) диаметром 0 100 мм от унитазов с
уклоном 0,02 и диаметром 0 50 мм от моек, умывальников и ванн с уклоном 0,035.
В результате получают
план этажа секции с сетями К1 в масштабе 1:100 или 1:200.
Классификация
внутренней канализации

Классификация внутренней канализации изображена на рис.

Рис.
Таким образом, внутреннюю канализацию на схемах и чертежах в
отечественной документации обозначают буквой русского алфавита К.
Внутренняя канализация имеет следующие разновидности:
К1 - бытовая канализация (по-старому: "хозяйственно-фекальная
канализация");
К2 - дождевая канализация (или "внутренние водостоки");
К3 - производственная канализация (общее обозначение).

Санитарно-технические приборы и приёмники сточных вод

Санитарно-технические приборы и приёмники сточных вод первыми в
канализации принимают стоки. Вот наиболее применимые в бытовой канализации К1
санитарно- технические приборы:

 - мойки кухонные;
- умывальники;
- ванны;
- унитазы.
Писсуары применяют для общественных туалетов, а души-биде для комнат
гигиены женщин.
В полу общественных туалетов и мусорокамер зданий в К1 устанавливают
напольные трапы (разновидность воронок) из чугуна или пластмассы по ГОСТ
1811-97 соответственно диаметром Æ 50
мм и Æ 100 мм, согласно СНиП
2.04.01-85.
В дождевой канализации К2 на кровлях зданий устанавливают водосточные
воронки: колпаковые (для неэксплуатируемых кровель) или плоские (для
эксплуатируемых кровель).
В производственной канализации К3 применяют следующие приёмники сточных
вод: трапы, ванны, напольные решетки с гидрозатворами и без гидрозатворов,
лотки.
Условные обозначения санитарно-технических приборов и приёмников сточных
вод см. выше.

Сифоны и гидравлические затворы

Сифоны и гидравлические затворы располагают сразу под санитарно-техническими
приборами и приёмниками сточных вод. Принцип их действия можно рассмотреть на
примере сифона коленчатого типа, устанавливаемого под умывальником или кухонной
мойкой (рис. ).

Рис.
За счёт изогнутости трубы сифона в виде петли в нём всегда остаётся вода,
создающая гидравлический затвор, то есть водяную пробку, препятствующую
проникновению запахов из системы канализации в помещения зданий.
Условные обозначения сифонов см. выше.

Канализационные раструбные трубопроводы

Трубы для канализации применяют раструбные. Рáструб ¾ это уширение на одном конце трубы,
служащее для соединения с другими трубами или с фасонными деталями (рис. ).
Раструбы должны быть направлены против движения сточных вод.

Рис.
Диаметры
труб внутренней канализации чаще всего применяют Æ 50
мм и Æ 100 мм. В бытовой
канализации К1 трубы Æ 50
мм используют для отведения сточных вод от умывальников, моек и ванн. Трубы Æ 100 мм служат для присоединения
унитазов.
По материалу наибольшее распространение получили чугунные и пластмассовые
трубопроводы.
Чугунные канализационные трубы Æ 50
мм и Æ 100 мм применяют по ГОСТ
6942-98 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним"
(введён с 1 января 1999 г.). Они могут быть длиной 750 мм, 1000 мм, 1250 мм,
2000 мм, 2100 мм, 2200 мм. Покажем обозначение марки трубы. Например, труба
чугунная канализационная Æ
100 мм длиной 2000 мм обозначается в спецификациях так: ТЧК-100-2000.
 Раструбный стык чугунных труб зачеканивают смоляной или битумизированной
пеньковой прядью (кáболкой) и замазывают расширяющимся цементным
раствором (см. рис.).
 Пластмассовые канализационные трубы диаметрами Æ 40, 50, 90 и 110 мм применяют по ГОСТ
22689-89* "Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к
ним". Их изготавливают из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД)
давления. Они предназначены для систем внутренней канализации зданий с
максимальной температурой сточной жидкости +60 °С и кратковременной (до 1 мин)
+95°С. Это является недостатком полиэтиленовых труб.
Раструбный стык пластмассовых трубопроводов уплотняют резиновым кольцом,
которое вставлено в паз раструба. С силой вдвигая трубу в раструб, получают
необходимое уплотнение стыка за счёт обжатия резинового кольца.
Уклоны внутренней канализации обычно не рассчитывают, а назначают конструктивно
так:
¾ для Æ 50 мм уклон 0,035;
¾ для Æ 100 мм уклон 0,02.
Условные обозначения канализационных трубопроводов см. выше. Полный
перечень условных обозначений см. в ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные
канализационные и фасонные части к ним" (введён с 1 января 1999 г.).

Соединительные фасонные детали

Канализационные трубы соединяют между собой с помощью раструбов этих же
труб (рис.). Однако обойтись одними раструбами труб невозможно, поэтому для
переходов с меньшего диаметра на больший, поворотов и боковых присоединений
применяют соединительные фасонные детали по ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные
канализационные и фасонные части к ним:
¾  патрубки переходные
(для перехода с меньшего на больший диаметр);
¾  колена (для поворота
трубопроводов на 90°);
¾  отводы (для поворота
трубопроводов на 135°);
¾  тройники прямые (для
стояков);
¾  тройники косые
(преимущественно для горизонтальных участков);
¾  крестовины прямые (для
стояков);
¾  крестовины косые
(преимущественно для горизонтальных участков).
Условные обозначения соединительных фасонных деталей для канализации см.
Полный перечень условных обозначений см. в ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные
канализационные и фасонные части к ним.

Устройства для прочистки сети

Для прочистки канализационных сетей от засоров применяют следующие
фасонные детали:
¾ ревизии (на стояках);
¾ прочистки из косых
тройников или отводов с пробками-заглушками (на горизонтальных участках) или
прямых тройников с пробками-заглушками (на вертикальных участках), а также по
ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним".
Ревизия ¾
это раструбная труба, на боковой поверхности которой имеется съёмный фланец с
резиновой прокладкой, прикреплённый к трубе четырьмя или двумя болтами (рис.).

Рис.

Ревизии устанавливаются на стояках в соответствии с требованиями СНиП
2.04.01-85:
¾ на верхнем и нижнем
этажах;
¾ в жилых зданиях высотой 5
этажей и более ¾ не
реже чем через три этажа.
Прочистки устанавливают на горизонтальных участках (вернее, почти
горизонтальных, так как они прокладываются с уклоном) с шагом по СНиП
2.04.01-85 не более 8-10 метров.

БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

Бытовая канализация К1 предназначена для отведения сточных вод от
санузлов, ванн, кухонь, душевых, общественных уборных, мусорокамер и т.д. Это
основная канализация зданий. Старое название её
"хозяйственно-фекальная" канализация.

Элементы К1

Элементы бытовой канализации К1 рассмотрим на примере двухэтажного здания
с подвалом (рис. 13).

Рис.
Вот основные элементы К1 по ходу движения сточных вод:
1 ¾ санитарно-технический
прибор;
2 ¾ сифон (гидравлический
затвор);
3 ¾ отводящий поэтажный
трубопровод;
4 ¾ канализационный стояк;
5 ¾ отводящая сеть в подвале;
6 ¾ выпуск канализации.
Отметим некоторые детали. Под сифоном показано колено. Оно применяется на
невысоких стояках (не более 1 этажа). Отводящий поэтажный трубопровод 3
проложен с уклоном и присоединён с помощью прямого тройника к стояку 4. На
стояке установлены ревизии.
Верх стояка выведен выше кровли в атмосферу на высоту z ¾ это вентиляция
канализационного стояка. Она необходима для проветривания внутренности
канализации, а также от появления избыточного давления или, наоборот, вакуума в
канализации. Вакуум может появиться при неисправной вентиляции стояка во время
слива воды с верхнего этажа, что приведёт в срыву сифона, то есть вода из
сифона нижнего этажа уйдёт и появится запах в помещении.
Высоту стояка над кровлей принимают по СНиП 2.04.01-85 не менее величин:
z = 0,3 м ¾ для плоских неэксплуатируемых кровель;
z = 0,5 м ¾ для скатных кровель;
z = 3 м ¾  для эксплуатируемых кровель.
Канализационный стояк можно устраивать без вентиляции, то есть не
выводить над кровлей, если его высота Hст не
превышает 90 внутренних диаметров трубы стояка.
В последнее время в продаже появились вакуумные клапаны для канализационных
стояков, постановка которых в уровне верхнего этажа избавляет от устройства
вентиляционного вывода стояка над кровлей здания.
В основании стояка установлены два отвода, так как стояк крайний на сети
в подвале. Если стояк сверху попадает на трубу сети, то применяют косой тройник
и отвод. Применять прямой тройник в подвале нельзя, так как ухудшается
гидравлика стока и возникают засоры.
В конце отводящей сети 5 перед наружной стеной собрана прочистка из
прямого тройника с пробкой-заглушкой. Считая от этой прочистки, длина выпуска
канализации L не должна быть более 12 метров при диаметре трубы Æ 100 мм, согласно СНиП 2.04.01-85. С
другой стороны, расстояние от смотрового колодца дворовой канализации до стены
здания не должно быть менее 3 метров. Поэтому расстояние от дома до колодца
обычно принимают 3-5 метров.
Глубина заложения выпуска канализации от поверхности земли до лотка (низа
трубы) у наружной стены принимается равной глубине промерзания в данной
местности, уменьшенной на величину 0,3 метра (учитывается влияние здания на
незамерзание грунта рядом с домом).

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

Дождевая канализация К2 предназначена для отведения атмосферных (дождевых
и талых) вод с кровель зданий по внутренним водостокам. Поэтому второе название
К2 ¾ внутренние водостоки.
Способов отведения атмосферных (дождевых и талых) вод с кровель зданий
три:
1) Неорганизованный способ. Применяется для одно- и двухэтажных зданий.
Вода просто стекает с карниза здания, для чего вынос карниза от вертикальной
поверхности наружной стены должен быть не менее 0,6 метра.
2) Организованный способ по наружным водостокам (это не К2). Применяется
для 3-5 этажных зданий. Вдоль карниза здания устраивается желоб, который
направляет стекающие атмосферные воды в водосточным воронкам. Далее вода
стекает вниз по наружным водосточным стоякам и выходит через выпуски на
отмостку здания, которую обычко укрепляют бетонированием от размывания.
3) Организованный способ по внутренним водостокам ¾ это дождевая канализация К2).
Применяется для жилых зданий более 5 этажей, а также для зданий любой этажности
с широкой кровлей (более 48 метров) или многопролётных зданий (обычно это
промздания).

Элементы К2

Элементы дождевой канализации К2 рассмотрим на примере двухэтажного
здания с подвалом (рис. ).

Рис.
1 ¾
водосточная воронка. Здесь показана воронка колпакового типа, для
неэксплуатируемых кровель. Плоские коронки устраиваются для эксплуатируемых
кровель. Условные обозначения см. выше. Марка воронки подбирается по её
пропускной способности, которая рассчитывается по методике СНиП 2.04.01-85  .
2 ¾
водосточный стояк. Прокладывается в лестничных клетках и коридорах.
3 ¾
ревизия.
4 ¾
сифон (гидравлический затвор). Он предохраняет от образования ледяной пробки на
выпуске К2 в весенний период.
5 ¾
открытый выпуск К2. Устраивается при отсутствии наружной водосточной сети К2.
Рекомендуется устраивать с южной стороны здания. При наличии наружной
водосточной сети К2 выпуск дождевой канализации устраивают как в К1 (см.
выше).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3

Производственная канализация К3 предназначена для отведения
технологических сточных вод из промышленных зданий. Отличительной особенностью
К3 от К1 и К2 является наличие дополнительных сооружений (местных очистных
сооружений, насосных станций перекачки и т.д.).
Классификация производственной канализации К3 по составу сточных вод
изображена на рис. 15.

Рис.
К3 ¾ это общее обозначение любой
производственной канализации.
К4 ¾
системы с механически загрязнёнными сточными водами.
К5 ¾
системы с илосодержащими сточными водами.
К6 ¾
системы с шламосодержащими сточными водами.
К7 ¾
системы с простоками, содержащими химические загрязнения.
К8 ¾
системы с кислыми сточными водами.
К9 ¾
системы со щелочными сточными водами.

Элементы К3

Элементы производственной канализации К3 рассмотрим на примере
одноэтажного промздания, у которого с пола в напольный трап (воронку) стекают
механически загрязнённые производственные сточные воды. Тогда система К3
конкретизируется системой К4.

Элементы К3:
1  приёмник сточных вод (в данном случае
трап).
2  отводящая внутренняя канализационная
сеть.
3  местное очистное сооружение (песколовка,
жироловка, нефтеловушка и т.д.).
4 насосная станция перекачки.
5 выпуск
канализации К3 в городскую канализационную сет
Следующим
шагом проектирования канализации здания является разработка генплана участка с
сетями К1. Пример см. рис. 17, где к ранее разработанному вводу водопровода
добавлена дворовая канализационная сеть с тремя смотровыми колодцами

Рис Генплан

Далее при проектировании
стояки переносят на план подвала согласно их расположению на плане этажа секции
и производят трассировку коллекторов и выпусков канализации. Правила устройства
выпусков изложены в п. 17.28 и п. 17.30 СНиП 2.04.01-85. В жилых домах
проектируют, как правило, один канализационный выпуск на секцию. При этом надо
обращать внимание, чтобы выпуск канализации и ввод водопровода находились по
горизонтали не ближе 1,5 метров в свету при параллельном их расположении и
диаметре ввода В1 до 200 мм включительно. При пересечении трубопроводов В1 и К1
расстояние между их стенками по вертикали в свету должно быть не менее 0,4
метра, если В1 находится выше, чем К1;
0,5 метра, если В1
находится ниже, чем К1.
Пример плана секции
подвала с сетью К1 показан на рис.
Канализационная сеть в подвале
(рис. ) роложим с уклоном в сторону выпуска. Канализационные трубы К1
устанавливают с зазором 20 мм от стены для удобства заделки раструбов
(например, каболкой — просмолённой пеньковой прядью — в случае чугунных
трубопроводов.
Аксонометрическая
схема внутренней канализации
Аксонометрическую схему
внутренней канализации К1 выполняют во фронтальной изометрии с левой системой
осей (см. рис. ). При этом можно ограничиться одной секцией здания.
Аксонометрия К1 показана
на рис.

Рисунок
Аксонометрическая схема К1
Аксонометрию К1 в
курсовой работе показываем не всю, а вычерчаваем полностью канализационный
стояк, для которого имеется фрагмент плана этажа с сетью К1 (фрагмент 1). С
этим стояком показываем канализационную сеть в техподполье (подвале) и выпуск
до первого смотрового колодца КК1-1 (см. рис. ).
На стояке поэтажные
отводы и санитарно-технические приборы вычерчиваем лишь для верхнего этажа,
причём, если чертёж загромождается, то их изображаем пунктирной линией
перенесем на ближайшее свободное поле чертежа, на стояке Ст К1-1 на рис. На
нижележащих этажах указываем тройники или прямые крестовины — фасонные детали
для присоединения поэтажных отводящих трубопроводов к стояку (на рис.  на
стояках Ст К1-1 и Ст К1-2 показаны прямые тройники ТП-100х100).
Ревизии Р-100 установлены
на стояках согласно п. 17.18 СНиП 2.04.01-85. Прочистки перед выпусками у
наружной стены в нашем проекте собраны из прямых тройников ТП-100х100 с
пробками-заглушками, Шаг прочисток принимаемпо п. 17.24 СНиП 2.04.01-85.
Вентиляция стояка и
устройство выпуска, показанные на аксонометрической схеме К1 (см. рис.), с
необходимыми высотными отметками назначаем с учётом положений, рассказанных в
лекционном курсе. При постановке вакуумных клапанов выводить стояк над кровлей
не нужно (в нашем примере такой клапан не применён).
Поясним, как определены
высотные отметки выпуска К1-1 на рис. . Вначале определена отметка лотка
выпуска у наружной стены здания. Глубина заложения от поверхности земли до
лотка трубы в этом месте принята на 0,3 м меньше глубины промерзания грунта 2,1
м, то есть 2,1 - 0,3 = 1,8 метра согласно п. 4.8 СНиП 2.04.03-85 (см.). По
генплану абсолютная отметка земли около здания 99,10 м соответствует
относительной отметке -0,900 м, так как относительный ноль (пол первого этажа)
имеет абсолютную отметку 100,00 (см. выше) — это вычислено как 100 - 99,1 =
0,900 и присвоен знак минус отметке ниже нуля (пола 1-го этажа). Тогда при
глубине заложения лотка выпуска у наружной стены 1,8 м относительная отметка
лотка будет -0,900 - 1,800 = -2,700 м, что и показано в начале выпуска на рис.
Далее принята длина
выпуска 5 метров от прочистки до смотрового колодца по рекомендациям п. 17.28
СНиП 2.04.01-85. Уклон выпуска диаметром 100 мм принят без расчёта 0,02 по п.
18.2 СНиП 2.04.01-85. Попутно отметим, что на этажах для участков труб
диаметром 50 мм уклон также принят без расчёта равным 0,035, а для 100 мм —
уклон 0,02 (см. рис. ).
Умножением уклона на
длину получен перепад лотка выпуска 5*0,02 = 0,1 м. Поэтому отметка выпуска
около колодца показана -2,800 м (см. рис.).
Выпуск К1-1 должен быть
присоединён к первому смотровому колодцу КК1-1 способом "шелыга в
шелыгу", то есть с совпадением верхов труб разных диаметров. Дело в том,
что дворовая канализационная сеть — это уже наружная сеть. Поэтому согласно п.
2.33 СНиП 2.04.03-85 наименьший диаметр этой сети 150 мм, что и принято у нас в
виде керамических труб по ГОСТ 286-82 (см. далее на профиле дворовой
канализации). Поэтому лоток первого колодца КК1-1 будет на 5 см ниже лотка
выпуска из-за несовпадения диаметров труб выпуска и дворовой сети 150 - 100 =
50 мм. Относительная отметка лотка колодца КК1-1 получена -2,850 м (см. рис.
19), что соответствует абсолютной отметке 100 - 2,85 = 97,15 м. Абсолютная
отметка лотка первого колодца 97,15 м использована далее в таблице
гидравлического расчёта дворовой канализации.
Другие отметки
горизонтальных участков на аксонометрической схеме К1 (см. рис. 19) назначены с
учётом уклонов и длин труб, а также толщины междуэтажного перекрытия 0,3 м и
удобства сборки раструбных трубопроводов.
После построения
аксонометрической схемы К1 составляют спецификацию оборудования системы
внутренней канализации, которую выносят на лист.
Гидравлический расчёт дворовой канализации и построение её
продольного профиля
Целью гидравлического
расчёта дворовой (внутриквартальной) канализации К1 является определение
высотных абсолютных отметок и уклонов лотков труб i при найденных расходах
сточных вод qs и заданных по рекомендациям СНиП 2.04.03-85 диаметрах труб d —
часто используют керамические трубы с наименьшим внутренним диаметром 150 мм.
Найденный уклон труб должен быть таким, чтобы обеспечить отведение сточных вод
самотёком при неполном заполнении потоком сечения трубы — такое движение
жидкости называют безнапорным или со свободной поверхностью.
Гидравлический расчёт К1
выполняют в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. Не оговоренные ниже
буквенные обозначения величин расшифрованы в приложении 1 СНиП 2.04.01-85 (http://sologaev.ucoz.ru).
Расчёт поясним на примере
дворовой сети, изображённой на генплане на рис.
 Имеем две диктующие
точки: верхнюю и нижнюю. Верхней диктующей точкой является абсолютная отметка
лотка колодца КК1-1, которая была найдена при построении аксонометрической
схемы К1 и равна 97,15 м. Нижней диктующей точкой является отметка лотка трубы
уличного канализационного коллектора в колодце КК1-3, которую принимают по
индивидуальному заданию. В нашем случае она равна 94,30 м (см."Исходные
данные для проектирования"). Сеть дворовой канализации от колодца КК1-1 к
колодцу КК1-3 надо проложить с уклоном таким образом, чтобы верх трубы
соединительной ветки у колодца КК1- 3 не оказался ниже верха трубы уличного
коллектора, то есть не ниже "шелыга в шелыгу" (об этом способе
соединения см. в лекционном курсе).
При гидравлическом
расчёте К1 с учётом СНиП 2.04.01-85 вводятся следующие ограничения по скорости
V, наполнению H/d и уклону i:
0,7 < V < 4, м/с;
0,3 < H/d < 0,6;
1/d < i < 0,15 ,
где d — в мм. При
выполнении расчёта необходимо следить, чтобы эти величины находились в
вышеуказанных интервалах.
Гидравлический расчёт К1
удобно вести в табличной форме. Таблица гидравлического расчёта дворовой
канализации может быть выполнена с помощью пакета Excel — файл K1_tabl.xls (http://sologaev.ucoz.ru).

Таблица гидравлического
расчёта дворовой канализации К1

Уч-к

L, м

N

P

tot qtot, л/с

s qs, л/с

d, мм

H/d

V, м/с

i

z, м

Абс.отм.лотка,м

в начале

в конце

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КК1-1...КК1-2

18

24

0.0144

0.8

2.4

150

0.3

0.55

0.008

0.14

97.15

97.01

КК1-2...КК1-3

20

48

0.0144

1.2

2.8

150

0.3

0.63

0.010

0.20

97.01

96.81

Рис. 21
Поясним вычисление
отдельных столбцов таблицы.
Во 2-й столбец заносим
расстояния между осями соседних колодцев, которые берем с генплана, плана
секции подвала с сетью К1 и аксонометрии К1 Столбец 3 таблицы на рис. 21
содержит число санитарно-технических приборов N, обслуживаемых расчётным участком
сети К1. Поясним определение N на примере участка КК1-2...КК1-3 (см. генплан
выше). Стоки на этот участок поступают от выпуска К1-2 и соседнего участка
КК1-1...КК1-2, который берёт стоки от выпуска К1-1. В проекте каждый выпуск
обслуживает секцию трёхэтажного здания. В каждой секции (см. план этажа секции
с сетями К1 выше) имеется два стояка. Число приборов (унитазов, ванн,
умывальников и моек) на этаже секции равно 8, поэтому для участка КК1-1...КК1-2
N = 8*3 = 24, а для участка КК1-2...КК1-3 N = 8*3 + 24 = 48 (см. рис. , столбец
3).
В 4-й столбец внесена
вероятность совместного действия приборов P = 0,0144, которую определяем по
формуле (3) СНиП 2.04.01-85 .
Данные по q- и q0 возьмем
по приложению 3 СНиП 2.04.01-85 для жилых домов квартирного типа с централизованным
горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками и душами с
ваннами длиной от 1500 до 1700 мм (у нас ванны 1700 мм — см. в спецификации
К1).
Столбцы 5-й, 6-й, 9-й,
10-й, 11-й таблицы на рис.  Excel рассчитывает автоматически после нажатия
клавиши F9. Визуально проверяем ограничения по скорости, наполнению и уклону
(см. выше). На малорасходных участках возможно некоторое занижение скоростей,
что и получилось в таблице на рис. 21, что допустимо.
Продольный профиль дворовой канализации К1
М 1:500 по горизонтали
М 1:100 по вертикали

Трубы керамические 0 150
ГОСТ 286-82
В столбцах 12-м и 13-м
таблицы на рис. автоматически рассчитываем абсолютные отметки лотка труб
продольного профиля канализации. Надо лишь задать начальную отметку лотка
первого колодца КК1-1 (у нас 97,15 м), которая является верхней диктующей
точкой. После расчёта в Excel (нажатием клавиши F9) проверяем нижнюю диктующую
точку (см. выше).
Профиль дворовой
канализации выполняем по ГОСТ 21.604-82. см. на рис. Продольный профиль сети
дворовой канализации изображают в виде её развёртки по оси трубопровода, а под
ним помещают таблицу данных для прокладки сети. Профиль изображаем в разных
масштабах по горизонтали и вертикали. На профиле над колодцами проставляем глубину
заложения лотка трубы, которую вычисляем как разность отметок земли и лотка
трубы. Кроме самой сети К1 на профиле показываем пересекаемые трубопроводы (см.
рис. ). Все остальные детали профиля см. рис. . По требованиям СНиП II-89-80 (с
изм. 1994 г.) расстояния в свету между пересекающимися трубами В1 и К1 должны
быть не менее 0,5 метра (не менее 0,4 метра, если В1 выше К1). На профиле рис.
это соблюдено.
Таблица «Основные показатели по водопроводу и  канализации
здания»
Таблицу «Основные
показатели по водопроводу и канализации здания» составляем по ГОСТ 21.601-79 (с
изм.). Пример таблицы представлен на рис., где размеры даны лишь для
вычерчивания таблицы.
2
Монтаж
системы канализации
При
строительстве зданий и сооружений все работы условно разделяют на общестроительные
(земляные, свайные, каменные, бетонные и железобетонные, плотничные и
столярные, кровельные, отделочные) и специальные (санитарно-технические,
электромонтажные, гидротехнические, возведение промышленных печей и т.д.). Санитарно-технические
работы связаны с устройством систем отопления, вентиляции, тепло- и
газоснабжения, горячего и холодного водопровода и канализации зданий. Различают
наружные и внутренние санитарно-технические работы. Наружные санитарно-технические
работы включают в себя прокладку к зданиям трубопроводов для внешних сетей
тепло-, газо- и водоснабжения, канализации; внутренние – работы по монтажу
санитарно-технического, отопительно-вентиляционного и газового оборудования
внутри зданий и сооружений. Санитарно-технические работы подразделяются: на
подготовительные, заготовительные, вспомогательные и монтажно-сборочные. При
ремонте санитарно-технических систем этим основным работам обычно предшествует
частичная или полная разборка старой системы. Подготовительные работы –
начальный этап по созданию санитарно-технической системы, когда изучают
техническую документацию, составляют монтажные проекты и проекты производства
работ (ППР), проводят измерения, составляют заказы на изготовление монтажных
заготовок трубопроводов в центральных заготовительных мастерских (ЦЗМ) или на
заводах монтажных заготовок (ЗМЗ), составляют заявки на материалы и
оборудование и т.п. В заготовительные работы входят разрезка, гибка и
соединение трубопроводов, сборка укрупненных узлов трубопроводов и блоков,
агрегатирование насосов и другого оборудования, ревизия и испытание арматуры,
узлов трубопроводов и оборудования, изготовление нестандартных деталей, средств
крепления приборов и трубопроводов. Чтобы облегчить труд рабочих, большинство
заготовительных работ выполняют на высокомеханизированных заготовительных
предприятиях (ЗМЗ, ЦЗМ и участковых заготовительных мастерских), где
применяется комплексная механизация и автоматизация заготовительных процессов.
Работы по монтажу санитарно технических систем могут быть начаты, если объект
имеет строительную готовность: завершены предшествующие рабочие процессы в
соответствии с общей технологической последовательностью строительства здания;
подготовлены рабочие места; имеются грузоподъемные механизмы (краны, лифты,
подъемники, кран-балки.
Испытание системы канализации

Согласно СНиП 3.05.04
напорные и безнапорные трубопроводы водоснабжения и канализации испытывают на
прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим
способом дважды (предварительное и окончательное).
Предварительное
испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность,
выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов,
предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему
давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
Окончательное
испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых
после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода,
но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо
которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному
рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.
До проведения испытания
напорных трубопроводов с раструбными соединениями с уплотнительными кольцами по
торцам трубопровода и на отводах необходимо устраивать временные или постоянные
упоры.
Предварительное
гидравлическое испытание напорных трубопроводов следует производить в следующем
порядке:
- трубопровод заполнить
водой и выдержать без давления в течение 2 ч;
- в трубопроводе создать
испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;
- испытательное давление
снизить до расчетного и произвести осмотр трубопровода.
Выдержка трубопровода под
рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки
трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее
давление подкачкой воды до полной стабилизации.
Трубопровод считается
выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным
давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а
под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды.
Окончательное
гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:
- в трубопроводе следует
создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч;
при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды;
- давление поднимают до
уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2
ч.
Трубопровод считается
выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая утечка
воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает значений,
указанных в таблице.
Наружный диаметр труб, мм
Допустимая утечка, л/мин,
для труб
с неразъемными (сварными,
клеевыми) соединениями
с раструбными
соединениями на уплотнительных кольцах
Гидравлические испытания
самотечных канализационных сетей выполняют после завершения гидроизоляционных
работ в колодцах в два этапа: без колодцев (предварительное) и совместно с
колодцами (окончательное).
Окончательное испытание
трубопровода канализации совместно с колодцами производят согласно СНиП
3.05.04.
Гидравлические испытания
систем из полимерных материалов внутренних трубопроводов проводят при
положительной температуре окружающей среды не ранее, чем через 24 ч после
выполнения последнего сварного и клеевого соединения.
Гидравлические испытания
систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю
высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения
видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов начинают не
ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего соединения. Система
водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее
наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других
дефектов и уровень воды в стояках не понизился.
Пневматические испытания
трубопроводов, выполненных из полимерных материалов, производят при наземной и
надземной их прокладке в следующих случаях: температура окружающего воздуха
ниже 0 °С; применение воды недопустимо по техническим причинам; вода в
необходимом для испытаний количестве отсутствует.
Порядок пневматических
испытаний трубопроводов из полимерных материалов и требования безопасности при
испытаниях устанавливаются проектом.
Предварительные и
окончательные испытания самотечных канализационных сетей из труб большого
диаметра допускается производить пневматическим способом. Предварительные
испытания проводят до окончательной засыпки траншеи (сварные соединения грунтом
не засыпают). Испытательное давление сжатого воздуха, равное 0,05 МПа,
поддерживают в трубопроводе в течение 15 мин. При этом осматривают сварные,
клеевые и другие стыки и выявляют неплотности по звуку просачивающегося
воздуха, по пузырям, образующимся в местах утечки воздуха через стыковые
соединения, покрытые мыльной эмульсией.
Окончательные испытания
пневматическим способом проводят при уровне грунтовых вод над трубой в середине
испытуемого трубопровода менее 2,5 м. Окончательным пневматическим испытаниям
подвергают участки длиной 20-100 м, при этом перепад между наиболее высокой и
низкой точками трубопровода не должен превышать 2,5 м. Пневматические испытания
проводят через 48 ч после засыпки трубопровода. Испытательное избыточное
давление сжатого воздуха указано в таблице.

Уровень
  грунтовых вод h

Испытательное
  давление, МПа

Перепад
  давления,

от оси
  трубопровода, м

избыточное
  начальное p

конечное p1

p - p1, МПа

h = 0

0,01

0,007

0,003

0 < h
  < 0,5

0,0155

0,0124

0,0031

0,5 < h
  < 1

0,021

0,0177

0,0033

1 < h
  < 1,5

0,0265

0,0231

0,0034

1,5 < h
  < 2

0,032

0,0284

0,0036

2 < h
  < 2,5

0,0375

0,0338

0,0037

Приемку в эксплуатацию
трубопроводов необходимо проводить, руководствуясь основными положениями СНиП
3.01.04, а также СНиП 3.05.04. При испытании трубопроводов водоснабжения и
напорной канализации и сдаче их в эксплуатацию должны составляться:
- акты на скрытые работы
(по основанию, опорам и строительным конструкциям на трубопроводах и т.д.);
- акты наружного осмотра
трубопроводов и элементов (узлов, колодцев и т.д.);
- акты испытаний на
прочность и плотность трубопроводов;
- акты на промывку и
дезинфекцию водопроводов;
- установление
соответствия выполненных работ проекту;
- акты входного контроля
качества труб и соединительных деталей.
Кроме приемки скрытых
работ и проверки актов испытания трубопроводов на плотность и наружного
осмотра, приемка безнапорных трубопроводов должна сопровождаться проверкой
прямолинейности, а также инструментальной проверкой лотков в колодцах.
При приемке внутренних
водопроводов дополнительно производится проверка паспортов или сертификатов на
полимерные трубы, соединительные детали и арматуру.

Эксплуатация системы канализации

В современных жилых
зданиях предусматривается хозяйственно-
питьевое, противопожарное
и горячее водоснабжение, а также
канализация и водостоки.
     Задачи службы
эксплуатации:
     1 Бесперебойное
снабжение водой в необходимом количестве и с
требуемым напором, и
качеством, отвечающим государственным
стандартам на питьевую
воду.
     2 Обеспечение
долговечности системы.
     3 Устранение потерь
и утечек воды.
     4 Предотвращения
замерзания систем.
     5 Борьба с шумом,
создаваемым работающими системами.
     6 Проведение
текущего ремонта.
     7 Выявление
проектных и строительных недостатков и их
устранение.
     8 Защита труб от
коррозии.
     9 Борьба с
зарастанием труб.
В
ремонтно-эксплуатационных предприятиях имеется книга
ремонтов, где
регистрируются все недостатки, обнаруженные в системе
и данные по их
устранению.
     При эксплуатации
систем водоснабжения наблюдаются потери
воды, связанные с
утечками. Утечки выявляются при осмотрах либо по
заявке жителей.
     Все потери и утечки
делятся:
     1 Неучтенные – т. е.
потери из труб до водомера, которые
возникают при авариях и
хищениях.
     2 Учтенные, но
бесполезно расходуемые – утечки из кранов из-
за перепадов давления при
регулировании температуры.
Борьба с зарастанием
может вестись несколькими методами:
     -
гидропневматическая промывка (на 1 м3 воды добавляется 6 м3
воздуха);
 - гидравлическая
промывка с повышенным давлением;
- химический метод (25 %
раствор соляной кислоты либо
фосфатными
комплексонами);
 - механический метод.
Система внутренней
канализации состоит из сети трубопроводов,
приемников сточных вод и
устройств для осмотра и очистки
трубопроводов.
    Эксплуатация системы
канализации должна обеспечить
бесперебойный отвод
хозяйственных вод от кухонных моек и раковин,
умывальников, ванн от
унитазов. Отвод должен происходить без
образования подпоров и
засоров, т.е. сечение труб должно
обеспечивать
беспрепятственный отвод стоков.
 Для предотвращения
зловонных , горючих и взрывоопасных газов
из канализационной сети в
помещении все приемники сточных вод
(раковины, умывальники и
т.д.) подключаются к сети через
гидравлические затворы. С
этой же целью каждый стояк выводят на
чердак выше крыши на 0,7
м. Диаметр вытяжных труб должен быть
больше диаметра трубы
стояка на 50мм.
Основные
причины нарушения работы канализационной системы
(особенно в новь
построенных высотных зданиях в результате
осадочных деформаций):
     - нарушение стыковых
соединений.
     - повреждение труб и
уклонов.
     - нарушение работы
сифонов при быстром течении сточных вод
может произойти “срыв”
вакуумом водяного затвора в сифонах - это
вызывает запах.
     - нарушение работы
вытяжки вентиляции.

5 Охрана труда и техника безопасности

При подготовке к монтажу систем канализации должны быть
выявлены участки повышенной опасности выполнения монтажных работ и приняты
меры, обеспечивающие безопасные условия труда. Зоной повышенной опасности
является участок монтажа дворовой канализации в траншее из-за возможности
обрушения стенок траншеи, случайного падения в траншею труб, материалов,
инструмента. Для предотвращения отмеченного необходимо регулярно следить за надежностью
креплений стенок траншеи, выставлять вокруг траншеи ограждения и необходимые
переходы, не допускать бесхозного расположения материалов и инструмента на
бровке траншеи. Работающие в траншее должны иметь каски, рукавицы, очки и
спецодежду, соответствующую условиям работы. При монтаже систем канализации
наиболее опасными участками в зданиях являются: места работы в стесненных
условиях (шахтах, каналах и пр.); сборки трубопроводов, расположенных под
перекрытием на значительной высоте; установки санитарных приборов с применением
механизированных инструментов, различных клеящих и герметизирующих материалов.
Для работы в стесненных местах следует обеспечивать безопасные виды
достаточного освещения. Работать на неисправных и ненадежных подмостях недопустимо.
К работе с механизированными инструментами допускаются монтажники только после
специального инструктажа и проверки навыков обращения с ними. Особое внимание
следует обращать на работу с разного рода клеящими и герметизирующими
материалами, из-за возможности попадания их на руки, лицо, глаза, а также
загорания. При попадании на кожу клея на основе мономера ФА его нужно смыть
водой с мылом, а не растворителем; при попадании на кожу эпоксидной смолы ее
следует снять ветошью, кожу промыть дибутилфтолатом, а затем водой с мылом.
Обтирочный материал, загрязненный смолой или клеевым составом, должен
собираться в специальную емкость и в конце рабочего дня сжигаться в отведенном
для этой цели месте. Смолу или мономер ФА, попавшие на инструмент или
оборудование, следует удалять ацетоном или дибутилфтолатом, после чего
необходимо вымыть руки. После работы с клеями и герметиками лицо и руки должны
быть вымыты водой с мылом.
При работе с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями кроме
приведенных указаний следует строго руководствоваться нормами и правилами
пожарной безопасности.
Все клеи, входящие в него компоненты, растворители, герметики и прочие
горючие и вредные вещества должны быть под строгим учетом, храниться в
специальной таре и отведенных для этого местах.

Заключение
В данном проекте
была разработана схема системы канализационной
сети, произведена проверка пропускной способности стояков, определены расчетные
расходы сточных вод. По результатам расчета построен продольный профиль
дворовой канализации.

Список
используемых источников
1 Сантехнические работы: учебное пособие/С.В.Фокин,
О.Н.Шпортько 2-е изд.,стер.—М.:КНОРУС,2016.—464c

Скачано
с www.znanio.ru

file_name: Курсовая работа 08.02.07 Савраев.doc

alt: СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1

alt: Рис. За счёт изогнутости трубы сифона в виде петли в нём всегда остаётся вода, создающая гидравлический затвор, то есть водяную пробку, препятствующую проникновению запахов из…

alt: Соединительные фасонные детали

alt: Высоту стояка над кровлей принимают по

alt: Рис. 1 ¾ водосточная воронка

alt: К3 в городскую канализационную сет

alt: Пример плана секции подвала с сетью

alt: На стояке поэтажные отводы и санитарно-технические приборы вычерчиваем лишь для верхнего этажа, причём, если чертёж загромождается, то их изображаем пунктирной линией перенесем на ближайшее свободное…

alt: После расчёта в Excel (нажатием клавиши

alt: Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему…

alt: Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке: - в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при…

alt: Пневматические испытания трубопроводов, выполненных из полимерных материалов, производят при наземной и надземной их прокладке в следующих случаях: температура окружающего воздуха ниже 0 °С; применение воды…

alt: Обеспечение долговечности системы

title: Курсовая работа специальности 08.02.07.