extracted_text:
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ
ГТМАУ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению выпускных
квалификационных
работ

для обучающихся специальности
35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Георгиевск
2022

Методические рекомендации по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования; приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580,
Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки России
от 16.08.2013 № 968 (ред. от 10.11.2020) «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»; Методическими рекомендациями по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена, направленными
письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 Методические
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы рассмотрены и одобрены на заседании Совета факультета СПО.

Организация - разработчик: ГБПОУ
ГТМАУ

Утверждена и рекомендована к применению методическим советом
ГБПОУ ГТМАУ
Протокол
№ 4 от «29» апреля 2021 г.
Председатель
методического совета __________________ М.Н. Дядюк

СОДЕРЖАНИЕ

1
  Общие положения

4

2 Оформление выпускной
  квалификационной работы

5

3
  Структура выпускной квалификационной работы

14

4 Оформление
  штампов заглавных и последующих листов

73

5
  Оформление формул

74

6
  Оформление таблиц

75

7
  Оформление иллюстраций

78

8
  Оформление примечаний

79

9
  Правила оформления графической части ВКР

  80

13
  Оформление приложений

82

11 Нормоконтроль

82

Приложения

83

Список
  используемых источников

110

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие методические
рекомендации определяют порядок организации выполнения выпускной квалификационной
работы (далее – ВКР) и устанавливают общие требования к структуре, содержанию и
оформлению ВКР.
Методические рекомендации
разработаны в соответствии с:
-
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013
№ 464 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N
1580, Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 10.11.2020) «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Методическими
рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена, направленными письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 №
06-846;
- Уставом образовательной
организации и иными локальными нормативными актами.
В настоящих Методических
рекомендациях используются следующие понятия:
- выпускная
квалификационная работа – форма итоговой аттестации, реализуемая в зависимости
от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования
и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования, выполняется в следующих видах:
- выпускная письменная
экзаменационная работа (ВПЭР) – для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- дипломная работа
(дипломный проект) – для выпускников, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена.

2
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная
квалификационная работа должна быть оформлена с учетом требований ГОСТ
7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
ГОСТ Р 7.0.97-2016
и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и СТВ 2.51.17–2007.
При написании ВКР необходимо
использовать научный стиль речи. Допустимо излагать текст в безличной форме
или
от третьего лица, в изъявительном наклонении, употребляя глаголы неопределённой
формы. Например, «Были проведены», «Были получены» или «Данные расчетов
приводятся», «В разделе рассматривается…» и т.п... В текст не включают слова:
«Я получил», «Мы сделали» и т.д.
При изложении обязательных
требований в тексте должны применяться слова «должен», «необходимо» и
производные от них.
Изложение
содержания расчётно-пояснительной записки должно быть логичным,
последовательным, кратким, чётким.

2.1 Оформление
текста основной части ВКР

Оформление текста ВКР
выполняется в соответствии со следующими требованиями:
в текстовом
редакторе WORD;
автоматический
перенос слов;
формат страницы А
4, параметры страницы 210-297 мм;
поля:
– для дипломной
работы, письменной экзаменационной работы – верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм,
левое 30 мм, правое 15 мм;
– для дипломного
проекта – верхнее – 15 мм, нижнее – 25 мм, левое 25 мм, правое 10 мм.
шрифт – кегль 14, Times New Roman;
межстрочный интервал
– 1,5;
интервал между
словами – 1 знак;
абзац – 1,25,
одинаковый по всему тексту работы;
выравнивание – по
ширине;
Страницы
пояснительной записки нумеруются, начиная с титульного листа, но номер на
титульном не ставится.
При
записи текста и заголовков не допускается подчеркивание слов и фраз.
Каждый раздел и основные структурные части (введение,
содержание, заключение, список используемых источников, заключение, приложение)
работы начинаются с новой страницы и пишутся заглавными буквами, выравнивание
по центру.
Для дипломного проекта – каждый лист расчетно-пояснительной записки (далее – пояснительной
записки) (кроме титульного и задания) должен иметь рамку,
образующую слева поля для
подшивки шириной 20
мм, а с остальных трёх сторон листа –
поля шириной 5 мм, выполняемые сплошной
линией.
Для
дипломной работы и письменной экзаменационной работы – рамки нет.
Рекомендуемый
объём дипломной работы, дипломного проекта – 40…70 страниц без учёта
приложений.
Рекомендуемый
объём письменной экзаменационной работы – 35…50 страниц без учёта приложений.
Пояснительная
записка предоставляется в сброшюрованном виде в твердой папке, гарантирующей
надежное скрепление листов. Неукрепленный текст работы не принимается к
проверке и защите.
Текстовая часть пояснительной записки
выполняется на одной стороне листов основного формата белой бумаги А4 (ГОСТ
2.301).
Допускается
использование листов основных и дополнительных форматов, больших, чем А4, в
пояснительной записке, а также в качестве приложений, при условии, что их края
после подгибки (ГОСТ 2.501) не будут выходить за установленные размеры
основного формата А4.
Не допускается
производить подчистки или закрашивания текстовых фрагментов (слов,
словосочетаний, предложений, абзацев текста), а также фрагментов изображений.
Не допускается оставлять следы механических повреждений листов, помарки, следы
не полностью удаленного текста (графика) или изображения.
Не разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных
терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. На диаграммах и графиках допускается
использование различной цветовой гаммы.
Применять
сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями кроме исключений,
установленных правилами русской орфографии, пунктуация,
а также соответствующими государственными стандартами не допускается.
Можно писать
сокращённо, как исключение, во всех случаях:
- то
есть (т.е.) можно писать сокращенно только в конце фразы:
- и тому подобное (т.п.);
- и так далее (т.д.);
- и другие (др.);
-
и многое другое (мн. др.);
-
и прочее (пр.);
Нельзя сокращать
следующие слова и словосочетания:
-
графа,
-      уравнение,
-      формула,
-      так как,
-      например,
-      более или менее,
-
главным образом,
-
должно быть,
-
около,
-
таким
образом,
-
так
называемый.
В конце индексов условных
обозначений, состоящих из сокращенных русских слов или латинских букв, точка не
ставится, например Асп, Рх, Mi, но
если индексы включают несколько сокращенных слов, то точка ставится, например: С
рем. раб.
В расчетно-пояснительной записке
должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения,
установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии –
общепринятыми в научно-технической
литературе. Если принята специфическая терминология, то в конце (перед списком
литературы) должен быть приведён перечень принятых терминов с соответствующими
разъяснениями. Перечень включают содержание. В дипломных проектах (работах) допускается производить сокращения
при частом повторении профессиональных общепринятых терминов, присущих данной
специальности, причём, при первом
применении в тексте приводится полное
название, а в скобках – сокращённое, шрифтом Times New Roman
прописными буквами, размер 14. Например: капитальный ремонт (КР);
машинно-тракторный парк (МТП) и др.
Нельзя использовать в тексте
математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин.
Вместо математического знака (–) следует писать слово (минус).
Нельзя употреблять математические
знаки без цифр, например, ≤ (меньше или равно), ≥ (больше или
равно), ≠ (не равно).
В тексте
пояснительной записки не допускается:
–
применять знак "Æ" для обозначения диаметра (следует писать слово
"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений диаметра
на чертежах, помещенных в тексте ПЗ, перед размерным числом следует писать знак
"Æ";
– нельзя в тексте изображать без
цифровых и буквенных обозначений знаки – 0, №, %, °,
sin, cos,
и др. В тексте следует писать ноль, номер, процент, и т.д.
Если в тексте документа приводят диапазон
числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице
физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается
после последнего числового значения диапазона.
Примеры:
От 1 до 5 мм
От 10 до 100 кг.
От плюс 10 до минус 40 °С.
От плюс 10 до плюс 40 °С.
Недопустимо отделять единицу физической
величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы).
Нельзя применять индексы стандартов
(ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.
Отвлечённые числа до 9 пишутся
словами, свыше 9 – цифрами (три машины, 10 машин и т.д.).
В тексте числа с размерностью пишутся
только цифрами, например, 3 кг, 5 руб., и т.д. После размерности, если это не
окончание предложения, точка не ставится. Дробные значения проставляются только
цифрами – «1/4 кг» и т.п.
Порядковые
числительные указываются с падежными окончаниями 7-й день, 2-я линия, 1, 2-й и
5-й графики. Без падежных окончаний пишутся количественные числительные,
например, на 20 листах, 21 апреля и т.д.
Числовые значения значений вводят кратные единицы (мега – 10 6;
гига – 10 9; тера – 10 12, пета – 10 15, зека – 1018)
, а для уменьшения – дольные (санти – 10 -2,
милли – 10 -3, микро – 10-6 нано – 10 -3, пико – 10-12,
фемто – 10-15, атто – 10-18)
Единица физической
величины одного и того же параметра в пределах
всей расчётно-пояснительной записки должна
быть одинакова. Если в тексте
приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице
физической величины, то её указывают только после последнего числового значения,
например, 1,5; 1,75; 2 м.
Не допускается
сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без
цифр, например, «...несколько метров», «... в пределах отведённых часов», за
исключением физических величин в заголовках и боковиках таблиц и в расшифровках
буквенных обозначений, входящих в
формулы.
Необходимо различать
в тексте дефис (-) (например, черно-белый, бизнес-план) и тире  (–) (сочетания
клавиш: Ctrl + знак минус «–»)
При указании
значений величин с допуском или с предельными отклонениями следует заключать
числовые значения в скобки, а обозначение единиц помещать после скобок. В
противном случае необходимо проставлять оба значения единиц после числового
значения величины и после её предельного отклонения. Например:

Правильно:
(100,0±0,1) кг
(10 мин ± 1) мин
(500+3)
  Па

Неправильно:
100,0±0,1
  кг
10
  ± 1 мин
500
  Па+3

Сокращение прилагательных «квадратный»
и «кубический» в комбинации с обозначением единиц длины не допускается.
Например:

Правильно:
1000
  м2
250
  см3

Неправильно:
1000 кв. м
250 куб. см

Комбинировать буквенные обозначения и полные наименования в
сложных единицах не допускается. Например:

Правильно:
30 км/ч
2 человека-часа или 2 чел-ч

Неправильно:
30 км/час
2 чел*час или 2 чел-час

Все аббревиатуры
должны быть расшифрованы в том месте текста, где они встречаются первый раз.
Расшифровывать необходимо в том падеже, в котором данная аббревиатура
употреблена в предложении. Сначала идет расшифровка аббревиатуры, потом в
круглых скобках сама аббревиатура. Далее по тексту можно использовать эту
аббревиатуру без расшифровки.
Например, инструкция
по охране труда для слесаря по ремонту электроподвижного состава (ЭПС).
ВАЖНО!
Сокращение названия
страны Российская Федерация в виде аббревиатуры РФ не допустимо. Во всем тексте
пояснительной записки необходимо писать название страны полностью.
Названия
министерств необходимо писать полностью. Варианты типа «Минфин» или «Минобр» или
«МПС» не допустимы.

2.2
Оформление заголовков

Заголовки
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ» располагаются по центру, без абзацного отступа и оформляются
прописными буквами, тип шрифта – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт,
начертание – обычное, интервал – междустрочный (1,5), интервал перед абзацем –
0, интервал после абзаца – 42 пт, первая строка – абзацного отступа нет.
При
записи заголовков не допускается подчеркивание слов и фраз.
Разделы подразделяются на подразделы,
новый подраздел должен начинаться на той же странице, на которой был окончен
предыдущий. Наименование разделов, подразделов, пунктов и подпунктов должны
быть краткими, соответствовать содержанию.
Правила для всех заголовков:
- переносы в заголовках не
допускаются;
- точки в конце заголовка раздела,
подраздела, подпункта не ставят. Если заголовок состоит из двух или нескольких
предложений, то их разделяют точкой;
- заголовки не подчеркивают;
- все заголовки должны быть помещены
в содержание работы;
- расстояние (интервал) между
заголовками или между заголовком и текстом должно быть в два раза больше, чем между
строчками текста.
- не допускается запись заголовков
подразделов, пунктов, подпунктов, если не остается места на листе для написания
хотя бы одной строчки последующего листа. Заголовки нельзя переносить со
страницы на страницу и отрывать от текста. Возможно применение двух вариантов
расположения. I вариант: после заголовка – одна строка пустая и хотя бы одна
строка текста. II вариант: заголовок переносят на другую страницу.
Расстояние между заголовками раздела,
подраздела и пунктами – одна строка.
Расстояние между заголовком и
последующим текстом, а также между последней строчкой текста и последующим
заголовком подраздела – одна строка.
Разделы должны иметь порядковые
номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки. Слово
«Раздел» не пишется.  Наименование разделов пишутся шрифтом Times New Roman
прописными буквами, размер 14, выравнивание по центру.
Подразделы должны
иметь порядковые номера в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из
номера раздела и подраздела, разделенных
точкой. Наименование подраздела
пишется шрифтом Times
New Roman
строчными буквами, размер 14, кроме заглавной,
которая выполняется прописной,
выравнивание по центру.
При необходимости подразделы могут
быть разбиты на подпункты, Нумерация
пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела
и пункта, разделенных точками.
Наименование пункта
записывают шрифтом Times New Roman
строчными буквами размер
14, выравнивание по ширине с абзацным отступом (1,25 см).
Например:
1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА

1.1 Название
подраздела первого раздела

1.2
Название подраздела первого раздела

1.2.1 Название подпункта

2.3 Оформление нумерованных или маркированных списков

Внутри подразделов
могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить
дефис, точку или строчную букву (за исключением е, з, о, г, ь, й, ы, ъ). В
случае обозначения перечислений строчными буквами, после них ставится скобка
без точки
Пример
использовании одноуровневого нумерованного или маркированного списков в тексте представлен
ниже.
Во
время сборки следует:
1)
проводить регулировку;
2)
контролировать зазоры и натяги;
3)   производить подгоночные работы и т.д.
Во время сборки следует:
-     проводить
регулировку;
-      контролировать зазоры и натяги;
-      производить подгоночные работы и т.д.

Пример многоуровневого списка приведен ниже:
а)                                            ;
б)                                            ;
1)                                      ;
2)                                      ;
в)                                            .

3 СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Структуру и
содержание выпускной квалификационной работы, а также соотношение объемов
отдельных разделов определяют выбранная тема и потребность проработки
конкретных вопросов. Предлагается последовательность элементов выпускной
квалификационной работы, в которой они располагаются внутри самой выпускной
квалификационной работы:
титульный лист;
задание на
выпускную квалификационную работу;
календарный график;
содержание;
введение;
основной материал
пояснительной записки;
заключение;
список
использованных источников;
приложения (по
необходимости);
графическая часть
(по необходимости);
презентация (по
необходимости)
рецензия
специалиста на выпускную квалификационную работу;
отзыв руководителя
на выпускную квалификационную работу;
Соотношение и
содержание разделов выпускной квалификационной работы представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Объем
выпускной квалификационной работы

Разделы

Количество
  страниц

Титульный лист
  (см. Приложение)

1

Задание

1

Календарный
  график выполнения ВКР

1

Содержание ВКР

2

Введение

1-2

1 Теоретический
  раздел

5-8

2 Практический
  раздел

30-43

3 Экономический
  раздел

4-5

4 Безопасность жизнедеятельности
  и охрана окружающей среды

2-3

Заключение

1

Список
  использованных источников (не менее 20 источников)

2-3

Графическая часть

3
  листа формата А-1

Приложения (дополнительные
  материалы)

Не более 20

Число подразделов
в каждом разделе не должно быть слишком большим и должно отражать содержание
выпускной квалификационной работы.

3.1 Оформление титульного листа

Титульный лист
является первой страницей работы. Номер страницы на нем не ставится. Подписи,
дата и оценка на титульном листе проставляются рукописным способом чёрными
чернилами.
Образец титульного
листа – Приложение 1.

3.2 Оформление листа «ЗАДАНИЕ»

После титульного
листа размещается задание. Задание на выпускную квалификационную работу должно
отражать основное содержание работы. Задание заполняется руководителем. Бланк
задания печатается на листе формата А4 с двух сторон. Лист «Задание» не
нумеруется, но считается в общем количестве страниц пояснительной записки.
Индивидуальное
задание рассматривается на цикловых комиссиях, подписываются обучающимся,
руководителем ВКР, согласуется с представителем от работодателей и утверждается
заместителем директора по учебной работе. Образец листа Задание – Приложение 2.

3.3 Оформление листа «СОДЕРЖАНИЕ»

После задания
располагается содержание, включающее номера и наименования разделов и
подразделов с указанием номеров листов, на которых помещается начало разделов
(подразделов). Наименования разделов и подразделов должны быть написаны в той
же последовательности и в той же словесной формулировке, в какой они приводятся
в работе.
Сокращение «стр.»,
«лист» в содержании не пишут.
Слово СОДЕРЖАНИЕ
записывают в виде заголовка прописными буквами с выравниванием по центру.
Наименование разделов и подразделов, включенных в содержание, записывают
шрифтом Times New Roman, строчными буквами,
шрифт 14, кроме заглавных и цифр номеров листов, которые пишутся
прописными. Для написания цифр номеров листов в «Содержании» отводится зона
шириной 10 мм, которая располагается влево от правой рамки листа на расстоянии
5 мм от рамки. Граница зоны не очерчивается линиями, а мысленно
подразумевается. В отведённой зоне цифры номеров листов располагают так, чтобы
классы чисел по всей зоне были точно один под другим.
Образец заполнения
листа СОДЕРЖАНИЕ – Приложение 4.
На листах:
ТИТУЛЬНЫЙ, ЗАДАНИЕ - нумерация листов не проставляется. Лист СОДЕРЖАНИЕ – номер
3.

3.4 Содержание листа «ВВЕДЕНИЕ»

Оформление
введения, как и всей работы, должно соответствовать       ГОСТ 7.32-2017. По стандарту
введение должно отражать актуальность, цель, задачи, объект и предмет
исследования. Здесь же раскрывается методология, круг рассматриваемых проблем,
представляется структура работы.
Введение является
отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в содержании, ни в
тексте не обозначается цифрами.
Объем введения
должен составлять 1-2 страницы.
Введение должно
содержать:
1. Актуальность
исследования. Актуальность показывает важность изучения темы (или решения
практических задач) для общества и науки в настоящее время. Необходимо показать
какие реально существующие проблемы решаются в ходе исследования:
– характеристика
экономического положения Российской Федерации, роль сельского хозяйства в
развитии экономики страны;
– роль отрасли сельского
хозяйства, в которую входит проектируемый объект;
– значение работ
по электрификации и автоматизации производственных процессов в сельском
хозяйстве.
Пример
речевых клише, которые можно использовать в
актуальности:
– Актуальность
исследования заключается в том, что …
– Актуальность
исследования определяется …
– Актуальность
выбранной темы подтверждается … (необходимостью, важностью и т. д.)
– Актуальность
изучения … обусловлена …
– Вопрос …
является одним из наиболее актуальных …
– … поэтому изучение
данной темы является необходимым для …
2. Объект и
предмет исследования.
Объект
исследования – это определенная сфера научного познания. Это может быть
предмет, событие, явление, процесс, существующий независимо от нашего сознания.
Предмет
исследования – это определенный аспект изучаемой проблемы. Может быть частью,
свойством, характеристикой объекта.
Объект
исследования всегда шире, чем предмет. Предмет – это конкретизация части
(свойств, характеристик и т. д.) объекта.
Пример
речевых клише, которые можно использовать:
– Объектом
исследования является…
– Предметом
исследования был определен…
3. Цель и задачи
работы. Цель исследования – эта та проблема, вопрос, который решается в ходе
исследования. Для того, чтобы достичь цели исследования необходимо решить
определенные задачи. Задачи – это определенные шаги по достижению цели.
Пример
речевых клише, которые можно использовать:
– Целью работы
является…
– Цель
исследования заключается в…
– Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: исследовать …
проанализировать … выявить специфику… рассмотреть … охарактеризовать … раскрыть
…

3.5 Содержание « ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА»

1.1 Характеристика хозяйства

Исходные данные для
написания данного подраздела необходимо собрать во время прохождения
производственной преддипломной практики. Содержание подраздела:
1. Географическое
положение хозяйства.
2. Вид деятельности
хозяйства.
3. Особенности
климата, (среднегодовая температура воздуха, направление ветров, тип почв,
среднегодовое количество осадков и т. д.).
4. Организационная
структура хозяйства.
5. Среднегодовое
количество работников по хозяйству.
6. Экспликация
земель (таблица 1.1).

Таблица 1.1 –
Экспликация земель

Наименование
  земель и угодий

Площадь,
  га.

Структура,
  %

Общая земельная площадь

       100,0

Всего с/х угодий

В том числе:

пашня

пастбища

сенокосы

многолетние насаждения

орошаемые земли

прочие земляные угодия

7. Основные
экономические показатели развития и деятельности отрасли растениеводства и
животноводства (таблицы 1.2 и 1.3).

Таблица 1.2 – Основные экономические показатели развития
отрасли растениеводства

Наименование
  культур

Площадь,
  га

Урожайность,
  ц./га

Валовой
  сбор, ц.

Себестоимость,
  ц/р.

Таблица 1.3 –
Основные экономические показатели развития отрасли животноводства

Вид
  животных
и
  птицы

Поголовье,
  гол.

Продуктивность

Валовое

производство

продукции

Себестоимость,
  руб.

8. Прибыль по хозяйству.
9. Уровень
рентабельности по хозяйству.
10. Состав
машинно-тракторного парка.
11. Количество
условных ремонтов сельскохозяйственной техники.
12. Рассчитывается электрообеспеченность по хозяйству:
                           ,
                            (1.1)
где  – электрообеспеченность хозяйства,
кВт∙ч/га.;
        Q – количество
используемой электроэнергии на производственные нужды, кВт∙ч;
 W – площадь пашни, 100 га.
13. Рассчитывается
электровооружённость труда по хозяйству:
                                                           ,                                                   (1.2)
где  – электровооруженность труда,
кВт∙ч/чел.;
       – количество постоянных
среднегодовых работников, чел.

1.2 Характеристика объекта
проектирования

Содержание
подраздела:
1. Назначение
объекта проектирования (коровника, телятника и т. д.).
2. Строительные
особенности здания (материал стен, геометрические размеры, покрытие полов и
др.).
Наименование, размеры и среда помещений приведены в таблице
1.5.

Таблица 1.5 – Экспликация
помещений

Наименование

помещения

Количество

Размеры

Характер
  среды

Длина,
 м

Ширина,
  м

Высота,
м

1.

2.

3.

…

1.3 Описание технологического
процесса в помещении

В
данном подразделе необходимо привести следующее:
1.
Виды технологических процессов, осуществляющихся в сельскохозяйственном
помещении (например, обеспечение микроклимата, кормление и поение, удаление
навоза, доение, сбор яиц и др.).
2.
Виды оборудования, осуществляющего технологические процессы, его технические
характеристики и конструктивные особенности.

3.6 Содержание « ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА»

2.1 Электрическое освещение помещения

2.1.1
Выбор системы и видов освещения

Исходя
из того, какие условия необходимо обеспечить в помещении (одинаковые по всей
площади в целом) или различные в зависимости от назначения, принимается система
освещения (общего равномерного или локализованного). Принимаются два вида
освещения: рабочее, служащее для создания нормальных условий при работе, и
дежурное, предназначенное для контроля в нерабочее время за состоянием птицы и
безопасного движения дежурного персонала в проходах и коридорах.

2.1.2
Выбор источников света и светильников

Исходя
из назначения основных и вспомогательных помещений необходимо выбрать
оптимальные варианты искусственных источников света (люминесцентные,
светодиодные). Выбор следует обосновать путём перечисления их достоинств по
сравнению с другими источниками. Далее указываются марки выбранных
светильников.

2.1.3 Расчёт
установленной мощности ламп

Для основного
помещения выбирается метод расчёта в зависимости от принятой системы освещения.
Для расчёта системы локализованного освещения используется точечный метод. Для системы
общего равномерного освещения расчёт производится методом коэффициента использования
светового потока, как наиболее эффективный для данной системы.
Определяется
нормируемая освещённость (интернет-ресурс 1, далее[1]):
Ен = … Лк.
Размещаются светильники по высоте помещения (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Размещение светильников по высоте помещения
         Определяется
расчётная высота подвеса светильников:
Нр = Н – (Нсв+Нп),                                            (2.1)
где Н
– высота помещения, Н=…м;
      Нсв
– высота свеса светильника, Нсв=…м;
      Нп
– высота от пола до рабочей поверхности, Нп=…м.
Нр = ... = … м.
         Для выбранного типа
светильника находится наивыгоднейшее относительное расстояние из [2]:
L/Нр = …
         Определяется
расстояние между светильниками:
                                      L = 1,7·Нр,
                                               (2.2)
где L – расстояние между
светильниками, м.
L = ... = … м.
         Определяется
число светильников в ряду:
                                                    (2.3)
где А
– длина помещения, А=90 м.
 шт.
Принимается … светильников в ряду.
Определяется число рядов:
                                                    (2.4)
где В
– ширина помещения, 18 м.

         Принимается
… рядов.
         Тогда
число светильников:
N = nа·nв,                                                   (2.5)
N = … = … шт.
         Определяется
индекс помещения:
                                                  (2.6)

         Определяется
расчётный световой поток:
                                               (2.7)
где S – площадь помещения, S=1620 м2;
       k – коэффициент запаса, из
[3], k=…;
       Z
– коэффициент неравномерности электроосвещения, из [4], Z=…;
       η
– коэффициент использования светового потока, [5].
Учитывая, что индекс
помещения более …, а также характер отражения поверхности ρп=…%,
ρст=…%, ρр.п=…%, принимается η=….
.
         Из [6] выбирается лампа … со
световым потоком … Лм. Световой поток выбранной лампы не должен отличаться от
расчетного более, чем на минус 10% и плюс 20%, то есть должно выполняться
условие:

(2.8)
где Фл
– световой поток лампы.

что
удовлетворяет условию.
         Определяется
установленная мощность:
Ру = N·Рл,
(2.9)
где N
– число ламп, N=…;
      Рл
– мощность ламп, Рл=… Вт.
Ру = …·… = … Вт.
         Производится расчёт
электроосвещения … (указать наименование
вспомогательного помещения) методом удельной
мощности.
         Определяется
нормируемая освещённость:
Ен = … Лк.
         Из [7] предварительно
выбирается светильник … со светодиодной лампой … мощностью Рл=…
Вт, соответствующей по световому потоку лампе накаливания мощностью Рл.н
= … Вт.
         Определяется
расчетная высота по формуле (2.1):
Нр = … = … м.
         При известных Ен=…
Лк, Нр=… м, S=… м2 и типа светильника …
определяется удельная мощность из [8]:
Руд = … Вт/м2.
         Определяется
расчетная мощность:
Рр = Руд·S,                                                 (2.10)
где S
– площадь помещения, S=… м2.
Рр = … = … Вт.
         Определяется
количество светоточек:
                                                  (2.11)
где Рл
– мощность лампы, Рл=200 Вт.

         Принимается
… светоточек (ближайшее большее значение).
         Определяется
установленная мощность по формуле (2.9):
Ру = … = … Вт.
         Расчёт
электроосвещения остальных помещений выполняется аналогично. Результаты расчёта
заносятся в светотехническую ведомость                    (таблица 2.1).

2.1.4 Выбор марки,
способа прокладки и определение сечений проводов и кабелей осветительной сети

   Осветительный
щиток устанавливается в электрощитовой, где он закрыт от доступа посторонних
лиц и животных. Светильники располагаются по группам. Принимается … групп
рабочего освещения и одна группа дежурного освещения (приложения 1 и 2).
Учитывая, что среда в помещении … (наименование помещения) … (тип среды), …
(конструктивные особенности помещения), для выполнения осветительной проводки
принимается кабель (провод) типа … с прокладкой … (вид прокладки) в помещении …,
а в остальных помещениях – кабель (провод) … с креплением …
На вводе в
осветительный щиток принимается кабель …, который прокладывается …
Определяется ток на
вводе в осветительный щиток:
                                                                                (2.12)
где Ру
– установленная мощность, Ру = … кВт;
      Uл
– линейное напряжение, Uл = 380 В;

соs φ – коэффициент мощности, соs φ = …

         По этому току находится
сечение кабеля на вводе из [9]. Принимается кабель (провод) …(…×…) (марка,
количество жил, сечение жилы).
         Определяется
мощность группы №…:
Ргр…. = Νл·Рл + Νс·Рн,
(2.13)
где Νл
– число светильников с люминесцентными лампами, Νл=…;
      Рл
– мощность люминесцентной лампы, Рл=… кВт;
      Νс
– число светильников со светодиодными лампами, Νс=…;
      Рс
– мощность светодиодной лампы, Рс=… кВт.
Ргр…. = (…·…) + (…·…) = … кВт.
         Определяется
ток группы №…:

(2.14)
где Uф
– фазное напряжение, Uф=220 В.

         Выбирается сечение кабеля по
условию длительно допустимого тока нагрева:

(2.15)
         Из [9] для осветительной
проводки принимается кабель (провод) …(…×…) (марка, количество жил и
сечение жилы) с длительно допустимой токовой нагрузкой … А.
… > … А.
Проверяется
выбранное сечение кабеля по допустимой потере напряжения. Согласно с ПУЭ,
допустимая потеря напряжения для внутренних электропроводок освещения не должна
быть больше 2,5 %. Потеря напряжения группы:

(2.16)
где М
– суммарный электрический момент нагрузки, кВт·м;
       С – коэффициент,
зависящий от числа проводников в линии, материала кабеля, напряжения сети, С=12,8
(для двухпроводной сети переменного тока напряжением 220В, выполненной медным
проводом);
       F
– сечение кабеля (провода), F=… мм2.
         Для определения суммарного
электрического момента нагрузки составлена расчетная схема (рисунок 2.2).

    l1=…м      l2=…м           l3=…м           l4=…м           l5=…м          l6=13,6м
   l7=…м          l8=…м            l9=…м

Р1=…кВт      Р2=…кВт
Р3=…кВт       Р4=…кВт      Р5=…кВт
    Р6=…кВт    Р7=…кВт     Р8=…кВт
   Р9=…кВт

Рисунок 2.2 – Расчётная схема для определения суммарного
момента

Определяется суммарный электрический момент:
                      М = Р1·l1
+ Р2·l2 + … + Рд·lд,
                                  (2.17)
где Р1,…,Р9
– нагрузка на участке, кВт;
       l1,…,l9
– длина расчётного участка, м.
М = … = … кВт·м.
         Тогда:
.
         Для
остальных групп расчёт аналогичен.
         Рассчитывается потеря
напряжения в линии, питающей осветительный щиток. Составляется
расчётная схема (рисунок 2.3).

Ру = … кВт
Рисунок
2.3 – Расчётная схема для определения потери напряжения
в
магистрали

Потеря напряжения в
магистрали:
                                            (2.18)
где Ру
– установленная мощность, Ру=… кВт;
       lм
– длина магистрали, lм=… м.
.
         Определяется
общая потеря напряжения:
∆U% = ∆Uгр.6% + ∆Uм%,
                                    (2.19)
∆U% = … = …%,
…% < …%,
условие
выполняется.
При невыполнении условия необходимо увеличить сечения проводов
(кабелей) на участках.
         Выбранные
сечения удовлетворяют допустимой потере напряжения.
2.1.5 Выбор типа
осветительного щитка и расчёт аппаратов защиты

         Для распределения электрической энергии между осветительными
электроприёмниками принимается из [11] осветительный щиток типа … на … групп с
автоматическими выключателями типа … на вводе и с групповыми автоматами …
защищённого исполнения. Размер щитка составляют …×…×1… мм.
         Выбирается у автоматического
выключателя номинальный ток расцепителя. Производится расчет для группы №6. Из предыдущего
расчёта:
Iгр…. = … А.
         Номинальный
ток расцепителя автомата:
                                                                                (2.20)
где kн.т –
коэффициент, учитывающий разброс по току срабатывания теплового расцепителя, kн.т=….
Iн.р > …·…,
Iн.р > … А.
         Принимается
номинальный ток расцепителя Iн.р = … А.
… > … А,
что
удовлетворяет условию.
Для остальных групп
расчёт производится аналогично и результаты расчёта заносятся на расчётную
схему осветительной сети в приложении №2.

2.2 Силовое электрооборудование помещения

2.2.1 Определение
мощности и выбор типа электродвигателей для привода машин и механизмов

Производится расчёт
и выбор электродвигателей для привода вентиляционной установки … (наименование
помещения) «Климат-47».
         Определяется необходимый
воздухообмен по допустимому содержанию углекислоты:

       (2.21)
где k
– коэффициент, учитывающий выделение углекислоты микроорганизмами в подстилке, k
=1,2;
      С
– количество углекислоты, выделяемой всеми птицами, л/ч;
      С1
– содержание углекислоты в наружном воздухе, С1=0,3 л/м3;
      С2 –
допустимое содержание углекислоты в воздухе внутри помещения (приложение 10), С2=…
л/м3.
С = Суд ·n,                                               (2.22)
где Суд – количество
углекислоты, выделяемое одной птицей (приложение 11),                  Суд =… л/ч;
       n – количество животных (птицы),
n=…
голов.
С = … = … л/ч,

Производится расчёт воздухообмена по избыточному теплу:
,
(2.23)
где Qн – избыточное тепло, выделяемое коровами, кДж/ч;
       С0 – теплоёмкость 1 м3 воздуха при 0˚С, С0=12
кДж/м3;
        τв – температура воздуха внутри помещения, τв=10,6˚С;
        τн – наружная температура воздуха, принимается τн=20˚С;
         α – коэффициент,
учитывающий увеличение объёма воздуха при нагреве его на 1˚С, α =1/273.
Определяется избыточное тепло, выделяемое коровами:
             Qн = Qуд∙n,
           (2.24)
где
Qуд – избыточное тепло,
выделяемое одним животным (одной птицей) в течение часа (приложение 11), Qуд=… кДж/ч.
Qн = … = … кДж/ч.
Определяется необходимый воздухообмен:
 м3/ч.
Производится расчёт воздухообмена по удалению излишней влаги:
,
(2.25)
где W1 – влага, выделяемая животными внутри помещения (приложение 11),      W1 = … г/ч;
        d1 – влагосодержание наружного воздуха, г/м3;
        d2 – допустимое
влагосодержание воздуха внутри помещения, г/м3.
W1 = Wуд ∙ n,
(2.26)
где Wуд – количество влаги, выделяемой одним животным (приложение 11),      Wуд = … г/ч
W1 = … = … г/ч.
Допустимое влагосодержание
внутри помещения:
d2 = d2нас∙φ2,
(2.27)
а влагосодержание наружного воздуха:
d1 = d1нас∙φ1,
(2.28)
где d2нас – влагосодержание насыщенного воздуха внутри помещения при
минимальной температуре 7 ˚С (приложение
12), d2нас = … г/м3.
      d1нас – влагосодержание насыщенного наружного воздуха при
принимаемой температуре минус 3 ˚С (приложение
12), d1нас = … г/м3;
         φ2 –
допустимая относительная влажность воздуха внутри помещения (приложение 10), φ2
=…;

φ1 – расчётная относительная влажность наружного воздуха,
φ1 = 0,9.
d2 = … = … г/м3,
d1 = … = … г/м3,
 м3/ч.
Производительность вентилятора определяется по наибольшему
значению воздухообмена из трёх методов:
Q > L,
              (2.29)
Q > … м3/ч.
С учётом равномерного распределения вентиляторов в …
(наименование помещения) принимаются вентиляторы типа ВЦ4-70-4
производительностью    L1 = … м3/ч при
давлении … Па (приложение 13).
Число вентиляторов:
,
(2.30)
.
Принимается n = ….
Принимается …
вентиляторов к установке в помещении для содержания … (наименование животных ((птицы)).
         Определяется расчётная
мощность электродвигателя для привода вентилятора:

      (2.31)
где kзап
– коэффициент запаса (приложение 14), kзап=…;
       Qв
– производительность вентилятора, Qв=…м3/ч=…м3/с;
       p – давление, создаваемое
вентилятором, p=… Па;
      ηп – коэффициент полезного действия (КПД) передачи, ηп=1;

 ηв – КПД вентилятора, ηв=0,4.
.
Из приложения 7
предварительно выбирается электродвигатель типа АИР… Его технические данные: Рн=…
кВт; Uн=380 В; Iн=… А; η=…; соsφ=…;        n=… мин-1; ki=…; km=…;
kmin=….
Проверяется данный электродвигатель
по условию пуска. Определяется номинальная угловая частота вращения:

(2.32)
где n – номинальная частота
вращения, n=1320 мин-1.
.
         Определяется
номинальный момент электродвигателя:

             (2.33)
где Рн
– номинальная мощность электродвигателя, Рн=… кВт.
.
Определяется момент сопротивления, создаваемый рабочей
машиной:
                          Мс = 0,3·Мн,
                                              (2.34)
Мс = 0,3·… = … Н·м.
         Определяется
номинальный пусковой момент:

(2.35)
где kз
– коэффициент завышения момента, kз=1,25;
      kmin – кратность
минимального пускового момента, kmin=…;
      u – напряжение в
относительных единицах, u=0,8.
Н·м.
Проверяется условие:

(2.36)
… > … Н·м.
Условие выполняется.
Выбранный электродвигатель удовлетворяет условию пуска. Для остальных
механизмов выбор аналогичен.
Мощность электродвигателя скребкового транспортёра
определяется по формуле:
,                                          (2.37)
где
Q
– подача транспортёров, Q = … т/ч (данные собираются во вемя прохождения преддипломной
практики (ПДП));
       L – горизонтальная составляющая пути перемещения зерна, м;
        f – коэффициент трения (приложение 15), f = …;
       h – высота подъёма, м;

ηп – КПД передачи движения от электродвигателя к транспортёру
(редуктора), ηп = 0,75;

ηт – КПД транспортёра, ηт = 0,6.
Определяются величины, входящие в формулу (2.37). Высота
подъёма:
h = l sin α,
(2.38)
где l – расстояние перемещения зерна, l = … м (сбор данных во
время ПДП);
     α – угол наклона транспортёра, α = 30°.
h = …∙sin 30° = … м.
Горизонтальная составляющая пути перемещения зерна:
L = l cos α,                                                   (2.39)
L = …∙cos 30° = … м,
кВт.
Для привода скребкового транспортёра принимается
электродвигатель типа … с техническими данными: Рн=… кВт; Uн=380
В; Iн=… А; η=…; соsφ=…;        n=… мин-1; ki=…;
km=…; kmin=….
Мощность электродвигателя шнекового транспортёра определяется
по формуле:
,
(2.40)
где
k
– поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона транспортёра (приложение
16), k =….
При определении мощности шнекового транспортёра коэффициент трения для зерна составляет:
f=1,2.
кВт.
Для привода
скребкового транспортёра принимается электродвигатель типа … с техническими
данными: Рн=… кВт; Uн=380 В; Iн=…
А; η=…; соsφ=…;        n=… мин-1; ki=…;
km=…; kmin=….
Определение мощности
и выбор типа электродвигателя для привода горизонтального транспортёра системы
навозоудаления.
Усилие транспортерной цепи при работе на холостом ходу:
Fх = mglfх,                                                    (2.41)
где т – масса 1 м цепи со
скребками, m=8,56 кг/м;
       g – ускорение силы
тяжести, g =9,81 м/с2;
        l – длина цепи, l = … м (сбор данных во время ПДП);

       fх – коэффициент трения
цепи по деревянному настилу, fx = 0,5.
Fх =… = … Н.
Усилие от сопротивления трения навоза о дне канала при перемещении
навоза по каналу:
Fн = mнgfн,                                                   (2.42)
где mн – масса навоза в канале, приходящаяся на одну уборку, кг;
        fн – коэффициент трения навоза о дно канала, fн = 0,97.
,
(2.43)
где N – численность животных,
обслуживаемых одним транспортёром, гол;
     m1 – суточный выход навоза от одного животного (приложение 17),
                   m1 = 50 кг/гол;
        z – число уборок навоза в сутки, z = 4.
кг.
Fн = … = … Н.
Усилие,
затрачиваемое на преодоление сопротивления трения навоза о боковые стенки
канала:
Fб = pбfн,
                      (2.44)
где pб – давление навоза на боковые стенки канала, принимают равным
50 % общего веса навоза.
.                                                    (2.45)
Н,
Fб = …∙0,97 = … Н.
Усилие на
преодоление сопротивления заклинивания навоза, возникающего между скребками и
стенками канала:
,
(2.46)
где F1– усилие, затрачиваемое на преодоление сопротивления
заклинивания, приходящееся на один скребок, F1=15Н;
      а – расстояние между
скребками, а=0,46 м.
Н.
Общее максимальное усилие, необходимое для перемещения навоза
в канале, когда весь транспортёр загружен:
Fmax = Fн + Fб + Fз + Fх.                                       (2.47)
Fmax = …+ … + … + … = …
Н.
Момент
сопротивления, приведённый к валу электродвигателя, при максимальной нагрузке
(Н∙м):
,                                                 (2.48)
где v – скорость движения цепи
со скребками, v=0,19м/с;
      ω – угловая скорость
электродвигателя при 1000 мин–1, рад/с;

ηп – КПД передачи, ηп=0,75.
,                                                 (2.49)
рад/с,
Н∙м.
Учитывая, что момент
сопротивления, приведённый к валу электродвигателя, увеличивается при трогании
транспортёра, момент трогания от максимального усилия сопротивления:
Mт.пр = 1,2Мmax,
(2.50)
Mт.пр = 1,2∙… = … Н∙м.
Требуемый момент
электродвигателя:
,
(2.51)
где μп – кратность
пускового момента (для электродвигателя серии АИР при синхронной частоте
вращения 25 с–1 и мощности до 10 кВт μп=2,0);
      kс – коэффициент снижения напряжения при пуске, kс=0,8.
 Н∙м.
Необходимая мощность
электродвигателя:
P = Мω,                                                    (2.52)
P = … = … Вт = … кВт.
Принимается
электродвигатель типа АИР200L6У3 с техническими данными: Рн=… кВт; Uн=380
В; Iн=… А; η=…; соsφ=…;
n=…
мин-1; ki=…; km=…; kmin=….
Результаты выбора
электродвигателей механизмов и машин приведены в таблице 2.2.

2.2.2 Выбор схемы
питания электроприёмников

Ввод в птичник
выполнен на вводно-распределительный пункт, установленный в электрощитовой.
Силовой вводно-распределительный пункт принимается из [11] серии … с защитой
автоматическими выключателями типа … в количестве … штук на отходящих линиях и
автоматом … на вводе. Размеры шкафа – …×…×.. мм. Шкаф выполнен в
навесном исполнении, предназначен для установки в помещении с нормальной средой,
что отвечает характеру среды в электрощитовой. Схема питания электроприёмников
принимается радиально-магистральной.
Схема распределения
намечается на … групп:
– группа №1 питает …;
– группа №2 питает …;
– группа №3 питает …;
– группа №4 питает …;
– группа №5 …;
– группа №6 –
резерв.

2.2.3 Определение
расчётной мощности на вводе помещения

         Определяется расчётная активная нагрузка:
                                           (2.53)
где Ру
– установленная мощность токоприёмника, кВт;
      kз
– средний коэффициент загрузки, [12];
      η
– КПД токоприёмника;
      Росв
– расчётная мощность осветительной нагрузки, Росв=… кВт.
.
Определяется расчётная реактивная нагрузка:

(2.54)
где tg φн – соответствует номинальному коэффициенту
мощности соs φн электроприемника.
                    tg
φн = tg[arcсos (cos φн)];
   (2.55)
.
         Определяется
расчётная полная нагрузка:
                                                 (2.56)
.
         Из [13] (приложение 19) для
типового помещения принимается установленная дневная и вечерняя мощности:
Руст= … кВт,          Sд= … кВА,          Sв=
… кВА.
         По этим данным определяются коэффициенты дневного kд и вечернего kв
максимумов:
                                                                     (2.57)

       (2.58)

         Тогда
мощность в дневной и вечерний максимумы:
                                             Sдн = kд·Sр,                                                (2.59)
Sдн = … = … кВА,
                                             Sвеч = kв·Sр,                                              (2.60)
Sвеч = … = … кВА.
         Окончательно
принимается расчётная мощность на вводе птичника:
Sрасч = Sвеч = … кВА (при Sвеч >
Sдн).
Sрасч = Sдн = … кВА (при Sдн >
Sвеч).

2.2.4 Выбор
аппаратов управления и защиты

            Производится выбор автоматического выключателя для группы №…,
в которую входят … (указать количество) электродвигателей … (наименование
установки). Данные электродвигателей: тип …; Рн=… кВт;
Iн=… А; ki=….
         Условия
выбора:
                                                                                (2.61)
                                                                                (2.62)
                                                                                (2.63)
где Iна
– номинальный ток автомата, А;
       Iр
– рабочий ток, А;
       Iнр
– номинальный ток расцепителя, А;
       Uна
– номинальное напряжение автомата, В;
       Uу
– напряжение электроустановки, Uу=380 В.
                                               Iр = Iн1 + Iн2 + … + Iнn                                        (2.64)
где Iн1, Iн2, … , Iнn – номинальные токи потребителей, коммутируемых автоматическим
выключателем, А.,
Iр = … = … А,
1,1·Iр = … А.
         Из [14] (приложение 8) принимается автоматический выключатель типа … с техническими данными:
Uна=660 В; Iна=… А; Iнр=…А;
kср=….
660 > 380 В,
… > … А,
… > … А.
         Выбранный автоматический
выключатель проверяется на ложные срабатывания из условия:
                                Iср.к > Iср.р,                                                  (2.65)
где Iср.к
– каталожный ток срабатывания, А;
      Iср.р
– расчетный ток срабатывания, А.
                    Iср.к = kср·Iн.р,                                               (2.66)
Iср.к = … = … А,
                                    Iср.р =
1,25·Iкр,                                              (2.67)
где Iкр
– кратковременный ток, А.
Iкр = ki∙Iн.max + Iн1 + Iн2 + … + Iнn,
(2.68)
где Iн.max – номинальный ток
электродвигателя наибольшей мощности, А;
      Iн1, Iн2, … , Iнn – номинальные токи
остальных электродвигателей, А;
      ki – кратность пускового тока электродвигателя наибольшей
мощности.
Iкр = … = … А,
Iср.р = … = … А,
… > … А.
         Следовательно,
ложных срабатываний при пуске не будет (при выполнении условия (2.68)).
         Производится выбор магнитного пускателя в цепи … группы
электродвигателей (номера с … по … в приложении 6) … (указать наименование
электроприёмника).
         Учитывая, что общая мощность
электродвигателей … кВт, что магнитный пускатель будет установлен в … (наименование
помещения) и в процессе работы не требуется (требуется) изменение направления
вращения, из [15]    (приложение 9) принимается
магнитный пускатель … с техническими данными: номинальное напряжение катушки – …
В, номинальный ток – … А, нереверсивный (реверсивный), с тепловым реле (без
теплового реле), без кнопок «Пуск» и «Стоп», число и исполнение контактов
вспомогательной цепи – …з+…р (число замыкающих и размыкающих контактов),
климатическое исполнение и категория размещения – 02.
Расчёт аппаратов
управления и защиты для остальных групп производится аналогично. Результаты
сносятся на расчётную схему силовой распределительной сети (приложение 6).

2.2.5 Выбор марки,
способа прокладки и определение сечений проводов и кабелей силовой сети

       Учитывая,
что среда в помещении … (наименование)… (вид среды), силовая проводка выполняется кабелем (проводом) марки … с прокладкой … (способ
прокладки), а для ввода – кабелем (проводом) … с прокладкой ….
         Площади сечений кабелей
определяются исходя из двух условий.
         По условию длительно
допустимого тока нагрева:
                                                                                (2.69)
где Iдоп
– сила допустимого тока для проводов и кабелей из [8, с. 122].
         По
условию соответствия аппарату защиты:
                                                                      (2.70)
где kз – кратность
допустимого длительного тока проводника по отношению к номинальному току или
току срабатывания защитного аппарата, kз=1;
       Iнр
– номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, А.
         Определяется сечение кабеля на вводе в птичник. Рабочий ток:

(2.71)
где Sр – расчетная мощность на вводе в …
(наименование помещения), Sр=… кВА;
      Uл
– линейное напряжение, 380 В.
.
         Соблюдая условия (2.69) и
(2.70), принимается сечение кабеля (провода)
… мм2 с длительно допустимым током … А.
Iнр = … А,
… > … А,
… > …·1,
… > … А.
         Для
ввода в птичник принимается кабель марки …(…×…) (марка, количество жил и
сечение жилы).
         Определяется сечение кабеля,
питающего электродвигатель …:
Iр… = … А.
         Принимается кабель марки …(…×…) сечением … мм2 с
длительно допустимым током … А.
… > .. А.
         Определяется
сечение кабеля, питающего группу №…. Ток группы:
Iр.гр… = … А.
         Для
данной группы принят аппарат защиты … (тип автомата) с Iнр=…
А.
         Принимается кабель марки …(…×…) сечением … мм2 с
длительно допустимым током … А.
… > … А,
… = … А.
         Выбранные
сечения проверяется по допустимой потере напряжения.
         Составляется расчетная схема для группы №…, являющейся наиболее
удалённой и загруженной (рисунок 2.4).

lм=… м                l1=…
м                 l2=… м

                                                                  Ру=…
кВт           Р1=…
кВт           Р2=…
кВт

Рисунок 2.4 – Расчётная схема для определения потери
напряжения
силовой сети
Определяется потеря напряжения:
                                                           (2.72)

          ∆U% > ∆Uдоп%,
               (2.73)
… > … %.
         Выбранные сечения удовлетворяют
(не удовлетворяют) допустимой потере напряжения. При неудовлетворении  допустимой
потере напряжения увеличивается сечение кабеля,
питающего электродвигатель … (наиболее удплённый или наибольшей мощности). Для
этого участка принимается кабель марки …(…×…) сечением … мм2. Тогда:

… < … %.
         Выбранные
сечения удовлетворяют допустимой потере напряжения.
         Для остальных участков
расчёт силовой проводки аналогичен. Результаты расчета заносятся на расчётную схему силовой распределительной сети,
приведённой на листе 2 графической части и в приложении 6 дипломного проекта.

2.3 Электроснабжение объекта (МТФ, СТФ, ПТФ и др.)

2.3.1 Подсчёт
электрических нагрузок

         Подсчёт электрических нагрузок производится с учётом
производственных помещений животноводческого (птицеводческого) комплекса.
Нагрузки производственных помещений, входящих в птицеводческий комплекс,
определяются из [13] (приложение 19). Результаты заносятся в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Электрические   нагрузки

Наименование
 объекта

Установленная
  мощность, кВт

Расчётная нагрузка, кВА

Дневной

максимум,
  Sд

Вечерний

максимум,
  Sв

И
  Т О Г О

–

Так как нагрузки
потребителей неоднородны и отличаются более чем в четыре раза, их суммируют
табличным методом. В том случае, если нагрузки однородны, суммирование
производится методом коэффициента одновременности.
         Определяется общая нагрузка
в дневной максимум Sрд и вечерний максимум Sрв:
                                                (2.53)
                                                      (2.54)
где Sд.mах, Sв.mах
– наибольшие слагаемые нагрузки, в дневной и вечерний максимумы, кВА;
      ∆Sд1,…,∆Sдn, ∆Sв1,…,∆Sвn – добавки к меньшим
слагаемым нагрузкам, кВА, из [13] (приложение 20).
Sрд = … = … кВА,
Sрв = … = … кВА.
В результате
суммирования нагрузок в дневной и вечерний максимумы выяснилось, что большей
является нагрузка в дневной (вечерний) максимум. Данная нагрузка принимается за
расчётную нагрузку:
Sр = Sрд = … кВА или Sр = Sрв
= … кВА.
2.3.2 Выбор мощности
трансформатора и типа ТП

Мощность
трансформатора выбирается по экономическим интервалам нагрузки с учетом допустимых
систематических перегрузок, чтобы выполнить условие:
Sэн < Sрасч < Sэв,
(2.55)
где Sэн и Sэв
– соответственно нижняя и верхняя границы интервалов нагрузки для
трансформаторов принятой номинальной мощности, кВА;
Sрасч – расчётная
нагрузка трансформаторной подстанции, кВА.
         Для ПТФ, учитывая, что
среднесуточная температура для Ставропольского края составляет 0ºС, для
проектирования трансформаторной подстанции из [16] (приложение 21) видно, что Sр
находится в пределах экономического интервала от … до … кВА, что соответствует
трансформатору … кВА.
… < … < … кВА,
 условие
выполняется.
Выписываются
технические данные трансформатора из [17] и [18] (приложение 22) в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Технические данные трансформатора

Тип
  трансформатора

Номинальная
  мощность, кВА

Сочетание
  напряжений
кВ

Схема
  и группа
соединения
  обмоток

Потери,
  Вт

Напряжение
  к.з., %

Ток
  холостого хода, А

Сопротивление
  Zк трансформатора, приведённое
к
  напряжению
0,4
  кВ

Холостого
  хода

Короткого
  замыкания

ВН

НН

Уровень
  А

Уровень
  В

Прямой
  последовательности

При
  однофазном к.з

Для установки
трансформатора принимается комплектная трансформаторная подстанция типа … [19],
[20]. Главные достоинства … следующие:
– сокращение объёмов
и сроков проектирования и строительно-монтажных работ,
– экономия трудовых
затрат,
– невысокая
стоимость,
– безопасность
обслуживания.
Технические данные
КТП… приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Технические данные КТП…

Номинальная мощность
трансформатора, кВА

Сторона

высшего

напряжения

Сторона
  низшего напряжения

Номинальное
  напряжение, кВ

Номинальный
  ток, А

Номинальный ток плавкой вставки
  предохранителя, А

Номинальный ток
трансформатора, А

Тип
  и номинальный ток расцепителя (А)
автоматического
  выключателя

Ввод

Линия
  1

Линия
  2

Линия
  3

2.4 Автоматизация … (наименование объекта согласно заданию)

2.4.1 Обоснование
автоматизации …

Выполнение любого
проекта невозможно без постановки конечных целей. Нужно доказать
целесообразность автоматизации объекта. В содержании данного раздела необходимо
раскрыть следующие вопросы:
– провести анализ и
выявить недостатки при осуществлении технологического процесса без применения
автоматических устройств;
– указать
преимущества, достигнутые благодаря автоматизации проектируемого объекта
(технические и экономические):
–
технические: использование поточных
линий, применение современных технических средств автоматизации, использование
бесконтактной аппаратуры, отличающейся более высокой надёжностью, использование
таких форм автоматизации как автоматическое управление и автоматическое
регулирование (указать применительно к теме проекта);
–
экономические: повышение
производительности труда и качества выпускаемой продукции, снижение численности
обслуживающего персонала, экономия материалов и энергии, обеспечение
поддержания параметров, заданных технологическим процессом (привести примеры),
снижение влияния на технологический процесс факторов человека (настроение и
утомляемость).

2.4.2
Технологическая характеристика объекта автоматизации

Для выполнения
курсового проекта необходимо собрать из литературных или компьютерных
источников и привести в расчётно-пояснительной записке следующую информацию:
– что является объектом
автоматизации (электропривод насосной установки, кормораздатчика,
вентиляционной установки, электротермическая установка и т. д.);
– назначение объекта
автоматизации;
– эскиз конструкции (рисунок
2.5) и описание устройства (не работы) объекта автоматизации в соответствии с
темой проекта;
– технические данные
электроприёмников, подлежащих автоматизации.
Для проектирования
системы автоматизации необходимо знать ход выполнения технологического
процесса. Содержание данного раздела включает:
– описание технологического
процесса в соответствии со схемой, приведённой в разделе 1;
– технологический
график работы объекта (при программном управлении);
– значения
показателей процесса, которые необходимо поддерживать.

2.4.3 Разработка
структурной и функциональной схем автоматизации

Структурная схема
автоматизации показывает взаимосвязь между элементами автоматической системы и
между автоматической системой и оператором. Данная схема приведена на рисунке
2.6.
(Изображение и описание
структурной схемы).
При изучении
автоматизации объектов удобно пользоваться обобщённой структурной схемой
(рисунок 2.6а).
Коммутационное
устройство КЗУ служит для подключения автоматической системы к электрической
сети и для прекращения работы при возникновении аварийных режимов.
Командоаппарат КА задает режим работы. При автоматическом режиме задатчик 3
подаёт через усилитель У команду исполнительному механизму ИМ на ввод объекта
управления ОУ в работу или вывод из нее. При ручном управлении воздействие на
исполнительный механизм осуществляется аппаратами ручного управления РУ.
Исполнительный механизм подает команды также на устройства сигнализации С.
Оператор либо программирует системы, либо оказывает воздействие на аппараты
ручного управления.

Рисунок 2.6а – Обобщённая структурная схема САУ

Функциональные
схемы являются техническим документом, разъясняющим определённые процессы,
протекающие в системе, определяющим структуру и уровень автоматизации
технологических процессов (оснащение приборами и средствами автоматизации,
организация пунктов контроля, защиты и управления и т. д.).
Функциональная
схема автоматизации составляется по технологической схеме.
На функциональной
схеме могут быть изображены автоматическая система в целом, управляющие
устройства системы или отдельные функциональные блоки.
Функциональные схемы
автоматизации связаны непосредственно с технологией производства и
технологическим оборудованием и, как правило, показываются на схеме размещения
технологического оборудования (технологической схеме).
Технологическое
оборудование на функциональных схемах должно соответствовать своей
действительной конфигурации, но изображаться упрощённо (без соблюдения
масштаба, без изображения второстепенных конструктивных деталей и других
подробностей). Изображение технологического оборудования и трубопроводов должно
показывать их взаимное расположение, взаимосвязи между ними и взаимодействие с
приборами и средствами автоматизации.
Функциональную схему
автоматизации составляют в следующей последовательности: вначале изображают
технологическую схему со всеми токоприёмниками, токоприёмники соединяют с
аппаратами управления (магнитными пускателями); наносят первичные измерительные
преобразователи по месту установки (при наличии), затем – приборы на щите
(программные устройства, регуляторы, сигнальные устройства (при наличии));
наносят линии связи.
Функциональная схема
автоматизации приводится на листе 1 графической части. Условные графические и
буквенные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах автоматизации
технологических процессов приведены в приложении.
В данном разделе
расчётно-пояснительной записки проекта приводится описание разработанной
функциональной схемы автоматизации.

Порядок составления
функциональных схем автоматизации

Перед составлением
схемы необходимо изучить технологический процесс, ознакомиться с машинами,
механизмами и установками, выполняющими данный процесс. Затем нужно выявить
требования, предъявляемые к системе автоматизации.
Вычерчивается
технологическая схема (эскиз) объекта автоматизации. Наиболее распространённые
объекты изображены на рисунке 2.6б.
Если при
автоматизации объекта существует необходимость получения информации о
показателях процесса, то на технологическую схему наносятся первичные
измерительные преобразователи (датчики) в форме, показанной на рисунке 2.6в.

а – установка
электрического обогрева; б – вентиляционная установка;
в – компрессорная станция;
г – ёмкость, заполняемая водой (башня); д – нория, заполняющая
бункер сыпучими материалами; е – движущаяся платформа; ж –
установка полива растений
Рисунок 2.6б – Примеры объектов автоматизации

 –
измеряемая величина: D – плотность; E – любая электрическая величина; F – расход; G – размер, положение,
перемещение; H – ручное воздействие;
L – уровень; M – влажность; P – давление, вакуум; Q – состав, концентрация;
R – радиоактивность; S – скорость, частота; T – температура; U – несколько разнородных
величин; V – вязкость; W – масса; B – освещённость.
 –
функции, выполняемые датчиком: Е – чувствительный элемент,
выполняющий первичное преобразование измеряемой величины
(температура, влажность и др.) в величину, удобную для дальнейшей передачи и
обработки (электрическую – ЭДС, сопротивление; пневматическую – давление и
др.);
S – ставится в том случае,
если датчик преобразует измеряемую величину в
механическое усилие, замыкающее (или размыкающее) контакты (у
контактных датчиков давления, уровня, конечных выключателей и др.); N – порядковый
номер.
Рисунок .6в – Условные обозначения первичных измерительных
преобразователей

Эти датчики
наносятся по месту установки. Примеры нанесения приведены на рисунке 2.6г.

а – первичный
преобразователь температуры (термосопротивление, термопара); б – датчик
влажности почвы; в – датчик давления (электроконтактный манометр); г
– датчики положения (конечные выключатели); д – датчики уровня
Рисунок 2.6г – Примеры нанесения датчиков на объекты
автоматизации

В некоторых случаях
после обозначений измеряемых величин могут ставиться обозначения, уточняющие
данные величины:
D, d – разность, перепад; F, f – соотношение, доля,
дробь; J – автоматическое переключение, обегание; Q, q – интегрирование,
суммирование по времени.
Примеры:

– прибор, измеряющий перепад давлений
(дифференциальный манометр);

– счётчик воды, газа и др.

По месту установки
наносятся показывающие приборы (обозначение – буква I после измеряемой
величины), если они предусмотрены технологическим процессом. Примеры:

– показывающий термометр;

– показывающий
манометр.

В нижней части
функциональной схемы выделяется место для приборного щита. На приборном щите
могут наноситься следующие приборы:
-
автоматические регуляторы приборного типа (при наличии),
выполняющие следующие функции: I – показание; R – регистрация; С – регулирование, управление; S – включение, отключение,
переключение; A – сигнализация; порядок расположения буквенных обозначений
функциональных признаков, если их в одном приборе несколько, следующий: IRSCA;
-
автоматические регуляторы аппаратного и агрегатного типов
(при наличии), выполняющие лишь функции регулирования, включения и отключения
(не имеющие показывающих и регистрирующих приборов);
-
вторичные показывающие приборы (при наличии);
-
исполнительные механизмы (элементы);
-
программные устройства и реле времени; их условное
обозначение –
             (K – время);
-
аппараты ручного управления;
-
приборы автоматической сигнализации для контроля за
состоянием измеряемых величин (показателей процесса), для контроля подачи
напряжения на электроустановки и для др. назначения.
В качестве
автоматических регуляторов приборного типа могут служить автоматические мосты
(например, КСМ), автоматические потенциометры (например, КСМ), логометры и др.
приборы.
В качестве
автоматических регуляторов аппаратного и агрегатного типов могут служить:
полупроводниковые регуляторы температуры (ПТР, РТБ, БРТ и др.), влажности
(СПР), фотореле (ФР) и др.
Примечание: в
автоматической системе, содержащей лишь контактные датчики, автоматические
регуляторы могут отсутствовать.
В качестве вторичных
показывающих приборов могут быть миллиамперметры, милливольтметры, логометры и
др.
В качестве
исполнительных механизмов могут служить электрические элементы (магнитные
пускатели, контакторы, промежуточные реле, электромагнитные клапаны, тиристоры,
электродвигательные механизмы и др.), пневматические и гидравлические элементы.
Пример:

– магнитный пускатель, промежуточное
реле, тиристор.

Аппаратурой,
предназначенной для ручного дистанционного управления, служат кнопки,
выключатели, переключатели, задатчики и др.

– условное обозначение аппаратов
ручного управления.

В качестве
сигнализации может быть использована как светосигнальная арматура (лампы), так
и звуковая сигнализация (звонок, сирена, ревун).
При построении
условных обозначений приборов указываются не все функциональные признаки
прибора, а лишь те, которые используются в данной схеме.
Принцип построения
условного обозначения прибора на функциональных схемах показан в приложении 24.
Условные графические обозначения приборов и средств автоматизации приведены в приложении
25, дополнительные буквенные обозначения – в приложении 26, отражающие
функциональные признаки приборов, условные графические обозначения
трубопроводов для жидкостей и газов – в приложении 27.
Пример составления
функциональной схемы автоматизации показан на рисунке 2.6д.

1 – первичный измерительный преобразователь влажности; 2 –
термометр
показывающий; 3 – аппаратура ручного управления
электродвигателем
вентилятора; 4 – магнитный пускатель; 5 – сигнализация подачи
напряжения на электродвигатель вентилятора; 6 – автоматический регулятор
влажности;
7 – сигнализация влажности
Рисунок 2.6д – Пример составления
функциональной схемы автоматизации

Описание
функциональной схемы автоматизации
Функциональная схема
автоматизации вентилятора выполнена в функции влажности. Измерение влажности в
помещении осуществляется при помощи первичного измерительного преобразователя
влажности (позиция 1), который подаёт сигнал измерительной информации на
автоматический регулятор влажности (позиция 6). При превышении влажности
воздуха в помещении допустимого значения регулятор 6 подаёт команду магнитному
пускателю (позиция 4) на запуск электродвигателя вентилятора. При достижении
влажности заданного значения регулятор даёт команду магнитному пускателю на
отключение вентилятора. Управлять работой вентилятора можно также в режиме
ручного управления при помощи аппаратов (позиция 3). Контроль влажности
осуществляется при помощи световой сигнализации (позиция 7), контроль подачи
напряжения на электродвигатель вентилятора – при помощи сигнализации (позиция
5). Показывающий термометр (позиция 2) служит для контроля температуры воздуха в
помещении.
Функциональная схема
автоматизации приводится на листе 3 графической части и в приложении 7
расчётно-пояснительной записки данного дипломного проекта.

2.4.4 Разработка
принципиальной электрической схемы

Основным назначением
принципиальных схем является отражение с достаточной полнотой и наглядностью
взаимной связи отдельных приборов, средств автоматизации (СА) и вспомогательной
аппаратуры, входящих в состав функциональных узлов систем автоматизации, с
учётом последовательности их работы и принципа действия. Эти схемы служат для
изучения принципа действия системы автоматизации, они необходимы при проведении
наладочных работ в эксплуатации и при ремонте.
Составление
принципиальной электрической схемы производится в следующей последовательности:
– обучающийся
знакомится с технологическими требованиями, предъявляемыми к составляемой
принципиальной электрической схеме, а также с управляемыми токоприёмниками;
– составляется
главная цепь;
– составить цепь
управления в следующей последовательности: наносится (при необходимости)
универсальный переключатель для задания режима работы, вычерчивается цепь
ручного управления, вычерчивается цепь автоматического управления,
вычерчиваются цепи сигнализации, присоединяется нулевой провод;
– приводится
поясняющая колонка.
Содержание данного
раздела включает:
– перечень
требований, соблюдаемых при разработке принципиальной электрической схемы
(защита от аварийных режимов работы, ручной и автоматический режимы работы,
световая сигнализация работы оборудования и др.);
– описание работы
принципиальной электрической схемы.
Принципиальная
электрическая схема приводится на листе 3
графической части и в приложении 8 расчётно-пояснительной записки данного
дипломного проекта. Условные графические и позиционные обозначения в
принципиальных электрических схемах приведены в приложении 29.

2.4.5. Расчёт и
выбор технических средств автоматизации

В данном разделе
курсового проекта приводится выбор следующих элементов:
– аппараты защиты (автоматический выключатель, предохранители);
– исполнительные элементы (магнитные пускатели, тиристоры);
– автоматические регуляторы (при наличии): регуляторы
температуры, влажности, освещённости и др.;
– первичные измерительные преобразователи (датчики) (при
наличии);
– вторичные электроизмерительные приборы: логометры для
измерения температуры (в комплекте с термопреобразователями), электронные
потенциометры;
– программные реле и реле времени (при наличии);
– промежуточные реле (при наличии);
– командоаппараты – кнопки, переключатели (при наличии);
– сигнальные аппараты – светосигнальная арматура, звонок (при
наличии).
При выборе элементов
необходимо производить ссылку на литературные источники и интернет-ресурсы. Рекомендуется
использовать интернет-ресурсы [21],…,[29].
Выбор
автоматического выключателя на вводе станции управления … (автоматизируемый
объект) производится, исходя из условий (2.61), (2.62), (2.63).
Методика выбора
магнитного пускателя.

Условия выбора:
                                           Iн.п. ≥ Iн.дв,
(2.56)
                        Uкат = Uу,                                                   (2.57)
Iн.п.≥ ki∙Iн.дв /6,                                               (2.58)
где Iн.п. – номинальный ток магнитного пускателя, А;
      Iн.дв. – номинальный ток электродвигателя, коммутируемого магнитным
пускателем, А;
      Uкат – напряжение втягивающей катушки, В;
      Uу – напряжение цепи управления, 220 В.
Из [15] (приложение 9)
принимается магнитный пускатель типа … с техническими данными: Iн.п.= … А; Uкат = … В; (далее
приводятся: исполнение пускателя по назначению и наличию теплового реле, по
степени защиты и наличию кнопок, по числу и исполнению контактов (замыкающих и
размыкающих) вспомогательной цепи, климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69, область применения).
Результаты выбора
элементов приводятся в таблице перечня элементов на листе 1 графической части
проекта и в приложении 9 расчётно-пояснительной записки дипломного проекта.
Требования к оформлению данной таблицы приведены в приложении 30.

2.4.6 Расчёт
надежности автоматической системы

Надёжность
определяется, как свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во
времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных
пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования,
технического обслуживания, хранения и транспортировки.
Как бы высоки ни
были технические характеристики системы автоматизации электроосвещения,
эффективность ее использования окажется низкой, если она будет ненадежной и
станет часто отказывать в работе. Недостаточная надежность ухудшает
экономические показатели производства из-за дополнительных расходов на ремонт.
Для определения
надежности используется элементный метод расчета. При этом выходим из
предположения, что устройство состоит из самостоятельных элементов.
Надёжность каждого элемента определяем по формуле:
       ,                                                          (2.59)
где λ – интенсивность
отказа, 1/ч;
      t – время работы
автоматизированной системы, 1000 ч.
Результаты расчета
сводятся в таблицу 2.16

Таблица 2.6 – Интенсивности отказов
элементов

Наименование
  элементов

Количество
  элементов в перечне

Интенсивность
  отказов, λ

Нижний
  предел

Верхний
  предел

λн·10-6,
  1/ч

n·λн·10-6,
  1/ч

λв·10-6,
  1/ч

n·λв·10-6,
  1/ч

И
  Т О Г О

–

–

–

Определяется минимальное Тmin и
максимальное Тmax время безотказной работы автоматической
системы:
                                            Т = 1/λ.
                                                 (2.60)
Делается вывод о
соответствии показателей надёжности автоматической системы норме.
Данные об
интенсивности отказов элементов приведены в приложении 18.

3.7 СОДЕРЖАНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА»

Расчёт экономической
эффективности автоматизации необходим для того, чтобы выяснить – выгодно ли
вложение денежных средств в автоматизацию объекта. При внедрении средств
автоматизации увеличиваются капитальные затраты на материалы и оборудование, а
также на его обслуживание, снижаются затраты на зарплату в результате
уменьшения числа обслуживающего персонала. Необходимо учитывать и срок
окупаемости капитальных вложений. Если этот срок превышает нормативное
значение, то вкладывать денежные средства в автоматизацию данного объекта
невыгодно (руководитель предприятия сочтёт целесообразным израсходовать
денежные средства на другие, более выгодные цели).
Экономическая
эффективность применения средств автоматизации проектируемого объектаопределяется
путём сравнения двух вариантов.
Первый
вариант – управление объектом осуществляется в ручном режиме.
Второй
вариант – управление объектом осуществляется в автоматическом режиме.
Более
подробную методику выполнения данного раздела предоставляет консультант экономической
части дипломного проекта.

3.8 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

4.1 Электробезопасность работ
в … (наименование) и противопожарные
мероприятия

В обязательном порядке в виде абзацев перечисляются решения
по электробезопасности. Примерная последовательность:
– на данном объекте
принята трехфазная система электроснабжения напряжением 220/380В с
глухозаземленной нейтралью и схемой заземления TN-C-S; заземляющий контур
выполнен по периметру .... (наименование помещения), сопротивление заземляющего
контура не более 4Ом; для зданий ... (наименование) установлены повторные
заземлители с сопротивлением заземлителей токам растекания не более 30 Ом; Все
заземлители выполнены в виде …; сечение проводников заземления в кабелях …. не
менее сечения фазной жилы или не менее сечения 4мм2;
– для защиты от
поражения электрическим током на объекте выполнена система уравнивания
потенциалов; в помещениях … (наименование) данная система представляет из себя
шину, смонтированную ….; в помещениях … (наименование) дополнительно система
уравнивания выполнена металлической сеткой…; система уравнивания потенциалов
здания соединена с ГЗШ в помещении электрощитовой посредством…; электрооборудование
установки … подключается на систему уравнивания потенциалов …; все
металлические части могущие оказаться под напряжением соединяются с …;  значение
сопротивления металлосвязи для любой точки … не более 0,05Ом;
– для
электрооборудования, установленного в помещениях …, принята дополнительно мера
защиты от поражения электрического тока – установлены устройства защитного
отключения по дифференциальному току – УЗО со значением дифференциального тока
срабатывания 10мА…;
– все токоведущие
части имеют изоляцию в виде … проводка, выполненную изолированным кабелем с
изоляцией класса 1кВ проложеным в заземленном металлическом лотке …
– можно упомянуть
про грозозащиту, про защиту от перенапряжений.
Указывается
назначение противопожарной охраны помещений, а также организационно-технические
мероприятия, необходимые для профилактики пожаров, которые следует выполнять
как на стадии проектирования, так и в процесе длительной эксплуатации.

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Указывается актуальность
уделения особого внимания к экологическим проблемам. Приводится перечень
мероприятий по охране окружающей среды, которые необходимо выполнять при
проведении электромонтажных работ, а также в процессе эксплуатации
электрических сетей и электрооборудования. Данные мероприятия способствуют устранению
или снижению негативного воздействия намечаемой хозяйственной или иной
деятельности на окружающую среду.

3.9 Содержание листа «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»

Заключение ВКР –
это подведение итогов исследования. Заключение должно быть написано лаконично,
четко, без «лирических отступлений». Формулировки должны быть понятными, конкретными
и не двусмысленными. Это последовательное, краткое, логически стройное
изложение полученных результатов и их соотношение с общей целью и конкретными
задачами, поставленными и сформулированными во введении.
В заключении
следует привести обобщенные результаты, достигнутые лично автором, в обобщенном
виде даётся характеристика и степень новизны, оценка разработанных мероприятий,
преимущества внедрения предлагаемых социальных, технических и экономических
решений, характеризуются основные положения и результаты выполненной работы,
отмечаются те стороны проблемы, которые требуют для своего решения дальнейших
углубленных исследований.
Объем заключения
должен составлять примерно 1-2 страницы.

1.6
Оформление
листа
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»

Список литературы
оформляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления» (ГОСТ Р 7.0.5-2008).
Количество
использованных литературных источников – не менее 20.
В выпускной
квалификационной работе необходимо использовать современные литературные
источники, изданные в течение последних 5 лет. Кроме фундаментальных трудов по
исследуемой теме допустимо использовать и недавние работы, изданные в последние
5 – 10 лет.
Каждый включенный
список литературный источник должен быть указан в тексте в виде ссылки на него.
Ссылки на литературу указываются в конце абзаца в квадратных скобках, например,
[5]. Цифра должна соответствовать номеру источника в списке литературы.
Если ссылку
приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают
порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения
разделяют запятой. Например: [10, с. 81].
При необходимости
в тексте пояснительной записки используют сноски. В конце предложения с заимствованным
текстом после знака точки и закрытия кавычек должен быть оставлен порядковый
номер сноски. Представляется этот номер в форме надстрочного знака.
Для всего текста
нумерация сквозная, на которой присутствуют сноски, нумерация сквозная.

Например:
«Текст цитаты в
тексте работы.»1
После расстановки
порядковых номеров сносок текст в нижнем колонтитуле страницы оформляется
размером 10 пт (TimesNewRoman).
Например:
__________________________________________
1Иванов
И.И. Теоретические основы. – М.:, 2015. – С.25.
При повторном
цитировании того же источника на той же странице вместо полных сведений об
источнике указывают: «Там же. И номер цитируемой страницы»
Например:
«Текст цитаты в
тексте работы.»1
«Текст цитаты в
тексте работы.»2
__________________________________________
1Иванов
И.И. Теоретические основы.-М.:, 2015.-С.25.
2Там
же. - С.26.
Список литературы
сортируется по алфавиту. Если используется иностранная литература, то она
приводится после основного списка и также сортируется по алфавиту.
Список литературы
и источников отражает перечень источников, которые использовались при написании
ВКР, составленный в следующем порядке:
Нормативная
документация:
законы Российской
Федерации;
указы Президента Российской Федерации;
постановления
Правительства Российской Федерации;
ГОСТы, СНиПы;
стандарты;
правила;
руководства;
положения;
инструкции (не
старше 5 лет);
акты, приказы,
распоряжения, руководства.
Прочая литература
(статьи, книги, методические рекомендации и указании) перечисляется в
алфавитном порядке.
Иностранная
литература.
Интернет-источники
(в последнюю очередь перечисляются интернет-источники с названием статьи,
автора и с указанием даты обращения к источнику)

3.6.1 Примеры
оформления библиографического списка:

Описание книги с 1
автором:
Первушкин, В.
И. Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая наука
/ В. И. Первушкин. – Пенза: ПГПУ, 2007. – 214 с.

На иностранном языке:
Raby,
D. L. Fascism and resistance in Portugal: Communists, liberals a. milit.
dissidents in the opposition to Salazar, 1941-1974 / D.L. Raby. – Manchester;
New York: Manchester univ. press, Cop. 1988. – 288 p.

Описание книги с 2
авторами:
Ставицкий, В.
В. Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и Прихоперья / В.В.
Ставицкий, А.А. Хреков. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003 (Тип. Изд-ва). –
166 с.

Описание книги с 3
авторами:
Варламова, Л.
Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный словарь
стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А.
Бастрикова. – Москва: Спутник+, 2017. – 398 с.

Описание книги с 4
авторами:
Германия во второй
мировой войне (1939–1945) / В. Блейер, К. Дрехслер, Г. Ферстер, Г. Хасс;
перевод с нем. А. И. Долгорукова [и др.]; под ред. д-ра ист. наук, проф. полк.
М. И. Семиряги.  – Москва: Воениздат, 1971. – 432 с.

Описание книги с 5
и более авторами, под редакцией:
Краткая история
Германии / Ульф Дирльмайер, Андреас Гестрих, Ульрих Херманн. [и др.]; Пер. с
нем. К. В. Тимофеевой. – Санкт-Петербург: Евразия, 2008. – 542 с.

Описание книги под
редакцией:
Философия истории:
Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманит. спец. и направлениям
/ [А. С. Панарин и др.]; под ред. А. С. Панарина. – Москва: Гардарики, 1999. –
431 с.

Справочник:
Год за годом:
Хроника важнейших событий общественной жизни Пензенской области за 50 лет /
Сост. В. С. Годин, Е. Я. Дмитров, В. А. Озерская, А. В. Сергеев, А. П. Сташова.
– Саратов–Пенза: Приволжское книжное издательство, 1967. – 175 с.

Диссертации и
авторефераты диссертаций:
Ярославцева, Т.
А. Становление и развитие жилищно-коммунального хозяйства на Дальнем
Востоке России: Вторая половина XIX-начало XX вв.: диссертация ... канд. ист.
наук: 07.00.02 / Ярославцева Татьяна Александровна. – Хабаровск, 2003. – 260 с.
Коняхин, Г.
В. Государственная жилищная политика в СССР и постсоветской России:
политологический анализ: автореферат дис. ... д-ра. полит. наук: 23.00.02 /
Коняхин Геннадий Владимирович. – Москва, 2011. – 52 с.

Описание статьи с
1 автором:
Хазанов, А.
М. Салазар: 40 лет диктатуры в Португалии / А. М. Хазанов // Новая и
новейшая история. – 2009. – № 3. – С. 129-146.

Описание статьи с
2 авторами:
Власов, В.
А. Выселение раскулаченных крестьян Пензенского края / В. А. Власов,
А. В. Тишкина // Известия Пензенского государственного педагогического
университета им. В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. – 2011. – № 23. – С.
338-344.

Описание статьи с
3 авторами:
Вазерова, А.
Г. Театры Пензенской области в 1940-1950-е годы / А. Г. Вазерова, Н. В.
Мику, И. Н. Гарькин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. – 2014. – №4. – С. 108-111.

Описание статьи с
4 авторами:
Финансовая
интеграция как основа развития региональных рынков / М. Гуревич, Г.
Господарчук, М. Малкина, Г. Петров. // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №14. – С.
64-68.

Описание статьи с
5 и более авторами:
Хроника основных
событий, вех, творчества и жизни И. И. Спрыгина  / Саксонов С. В.,
Новикова Л. А., Сенатор С. А. [и др.]. // Самарская Лука: проблемы региональной
и глобальной экологии. – 2018. – №4-1. – С. 22-26.

Описание статьи из
сборника материалов научной конференции:
Кондрашин, В.
В. Люди во времени: Л. Б. Ермин и его команда / В. В. Кондрашин //
Городское пространство в исторической ретроспективе: материалы Всерос.
науч.-практ. конф., посвящ. 350-летию основания города Пензы / под общ. ред. О.
А. Суховой. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2013. – С. 62–65.
Статья из газеты:
Хохрякова,
С.  Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // Культура.
– 2010. – 23 дек. – С. 8.

Законодательные
материалы:
Российская
Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят Государственной
Думой 16 сент. 2003 г.: одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва:
Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с.

Описание
электронного ресурса:
Пашков, С.
В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе современного
российского образования: монография / С. В. Пашков; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Курский государственный университет. – Курск : КГУ,
2017. – 1 CD-ROM.

Описание
компьютерной программы:
КОМПАС-ЗО LT V 12:
система трехмерного моделирования [для домашнего моделирования и учебных целей]
/ разработчик "АСКОН". – Москва: 1С, 2017. – 1 CD-ROM.

Описание ресурса
Интернет (сайта):
Исторический-сайт.рф:
сайт. – 2011. – URL: https://исторический-сайт.рф/ (дата обращения:
01.09.2020).
eLIBRARY.RU:
научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 01.09.2020). – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей.
Для электронных
ресурсов примечание «режим доступа» используется только в случае наличия
особенностей доступа к сайту/статье, например «для зарегистрированных
пользователей», «в локальной сети» и т.д.
Статьи с сайтов:
Гущин, А.
А. Товарный дефицит в СССР: обострение проблемы в 1960-х – начале 1980-х
гг. в ракурсе истории повседневности / А. А. Гущин // Проблемы гуманитарного
образования: филология, журналистика, история: сб. науч. ст. III Междунар.
Науч.-практ. Конф.(г. Пенза 8-10 декабря 2016 г.) / под ред. канд. пед. наук,
доц. Т.В. Стрыгиной. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – URL: https://исторический-сайт.рф/Товарный-дефицит-в-СССР-обострение-проблемы-в-1960-х-начале-1980-1.html (дата
обращения: 01.09.2020).
Гущин, А.
А. Авторское право и интернет / А. А. Гущин  // Исторический-сайт.рф
: История. Исторический сайт: [сайт], 2013. – URL:https://исторический-сайт.рф/Авторское-право-и-интернет-1.html (дата
обращения: 01.09.2020).

Картографические
издания:
Атлас мира:
[физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва: АСТ, – 1 атл.
(224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ.

Видеоиздания:
Просмотрено
военной цензурой: [документальный фильм] / режиссер-постановщик:
Р. Фокин;
сценарий: А. Овчинников; оператор-постановщик: А. Гурулев; монтаж: Д. Каримов,
М. Швец; в фильме снимались: А. Миклош, А. Гринев, А. Овчинников, А.-М.
Овчинникова. – Москва: Русский Исторический Канал, 2010. – 1 CD-ROM (25 мин):
цв., зв.
Аудиоиздания:
Карамзин, Н.
М. История государства Российского: от Рюрика до Иоанна Васильевича: тома
1–9 :[аудиокнига] / Н. М. Карамзин; читают Д. Напалков, Е. Чубарова. – Москва:
1С-Паблишинг, 2011. – 1 DVD-ROM (73 ч 30 мин).

4 ОФОРМЛЕНИЕ ШТАМПОВ
ЗАГЛАВНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛИСТОВ

Для дипломного
проекта пояснительная записка оформляется в рамке установленного образца
(штамп). Введение выполняется на заглавном листе со штампом основной надписи по
ГОСТ 2.104-2006 форма 2 – Приложения 4.
В графах штампа
основной надписи записывают (номера граф указаны в скобках).
В
графе 1 – кодированное наименования дипломного
проекта, выполняется особым шрифтом GOST
type A
без наклона, размер 20, буквы прописные.
Пример:
ДП. 2022.
35.02.08. 1. 741. 18. ПЗ,
где ДП – дипломный
проект; ДР – дипломная работа
      2022 – год
выполнения проекта (работы);
      35.02.08 –
код специальности;
      1 – вид
обучения (вид обучения кодируется: 1 – очное, 2 – заочное;
      741– номер
группы,
      18 – номер
темы по приказу об утверждении тем дипломного проектирования.
       ПЗ –
пояснительная записка (при кодировании на чертёж планировки участка вместо «ПЗ»
пишется «ПЛ»).
В
графе 2 – тема дипломного проекта, шрифт GOST
type A
основной, размер 12, буквы строчные.
В
графе 3 – кодированное название учебного
заведения ГБПОУ ГТМАУ, шрифт GOST
type A,
размер 18, буквы прописные.
В
графе 4 – литер присвоенный данному документу. В
дипломном проекте «Д», шрифт GOST
type A,
размер 11, буквы прописные.
В
графе 5 – порядковый номер листа с учётом листов
титульного, задания, «Содержания», которое включаются в общее количество
листов, шрифт GOST type
A, размер 11, прописные.
В
графе 6 – общее количество листов
расчетно-пояснительной записки, шрифт GOST
type A,
размер 11 прописные.
В
графе 7 – фамилии лиц, подписавших документ,
шрифт GOST type
A,
размер 11, буквы строчные.
В
графе 8 – дата подписания дипломного проекта,
шрифт GOST type
A, размер 11 прописные.
Наименование граф
в штампе, выполняется шрифтом GOST
type A,
размер 12, буквы строчные.
Все остальные
листы текста пояснительной записки выполняются со штампами основной надписи
последующих листов по ГОСТ 2.104-68 форма 2а – Приложение 3, в которых при
выполнении учебной документации, каковыми является дипломный проект,
допускается заполнение только в соответствующей графе слова «лист» и
проставление его номера, основным шрифтом GOST
type A,
размер 12, строчным.
Нумерация листов
расчетно-пояснительной записки должна быть сквозной и проставляется в правом
нижнем углу. Листы с таблицами, рисунками, иллюстрациями, схемами, если они
выполнены на отдельных листах текста, входят в общую нумерацию.

5 ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ

В
формулах в качестве символов
следует применять обозначения, установленные
соответствующими государственными стандартами. Для
каждой физической величины следует
применять одно буквенное обозначение.
Все
формулы нумеруют арабскими цифрами нумерацией, состоящей из
номера раздела, точки, порядкового номера.
Номер
указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Правая
скобка должна находиться от правой рамки листа на расстоянии 5 мм.
Расшифровка значений символов
и числовых коэффициентов, входящих
в формулу, приводят с новой строки непосредственно под формулой в той
же последовательности, в
какой они даны в формуле. Первая строка
расшифровки должна начинаться со слова
«где», двоеточие после него не
ставят.
Например,

      или
А = В/С,                             (5.1)
где  А – наименование параметра,
единица измерения;
        В – наименование параметра,
единица измерения;
        С – наименование параметра,
единица измерения.
Формулы,
следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.
Переносить
формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций,
причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке
умножения применяют знак " ".
Для
написания буквенных обозначений отношений единиц допускается
применение косой черты –
м/с, прямой черты  или
умножением числителя на отрицательную степень знаменателя – м∙с-1.
Если имеется несколько единиц в
числителе, их обозначают произведением,
заключая его в скобки, например,
«Дж / (кг∙К)».
Ссылки
в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «...в формуле (4.1)».

6
ОФОРМЛЕНИЕ
ТАБЛИЦ

Цифровой
материал, полученный в результате расчётов, перечень оборудования,
различные показатели, характеристики объекта и
другие оформляют в виде
таблиц. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в
тексте документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с
указанием ее номера. Каждую
таблицу помещают сразу же после первого
упоминания о ней в тексте. Расстояние между текстом и таблицей – 1 строка.
Над таблицей
помещают надпись в следующей последовательности: «Таблица» (без
кавычек), номер таблицы (состоит из
номера раздела, точки, порядкового номера,
без знака №), тире, наименование таблицы (с
заглавной буквы), например,
«Таблица 2.1 – Технические данные силовых трансформаторов». Надпись выполняется
шрифтом Times
New Roman
строчными буквами, размер 14,
кроме заглавной и цифр – они пишутся
прописными.
Заголовок таблицы должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. Выравнивание
названия таблицы – по ширине с абзацным отступом (1,25 см).

Таблица _________ . __________ – Заголовок
таблицы

(номер раздела)     (номер таблицы)

1

2

3

4

5

6

7

Боковик                                             Графы (колонки)
                 (заголовок
                 строк)
Рисунок
6.1 – Схема
таблицы

Заголовки
наименований строк, заголовки строк, заголовки граф и подзаголовки пишутся
шрифтом Times New Roman
строчными буквами, размер 10…14 (в зависимости от объёма текста и величины
отведённого места в таблице;
кроме начальной, которая пишется прописной буквой соответствующего размера.

В конце заголовков
и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят.
Разделять заголовки
и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Высота строк таблицы
должна быть не менее 8 мм.
Графу «№ п/п» в
таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей, параметров или
других данных номера указывают в боковике таблицы перед наименованием.
Записи не должны
сливаться с линиями, разграничивающими строки и графы.
Если в графе
«наименование» записан текст в несколько строк, то в последующих графах записи
начинают на уровне первой строки.
Для облегчения
ссылок в тексте и переноса продолжения таблицы на другой лист графы нумеруются.
Если таблица не
помещается полностью на листе, то при переносе её продолжения на другой лист заголовки
таблицы и наименование граф и подзаголовков допускается в учебной проектной
документации, не повторять, а лишь проставить соответствующие номера граф. Над
перенесённой на другой лист таблицей пишется «Продолжение таблицы…» (без
кавычек) с указанием её номера (без знака №). Заголовок таблицы помещают только
над первой частью.
Для сокращения
текста, заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными
обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях,
например, Д – диаметр, Н –
высота, L – длина. Показатели с одним и тем же буквенным
обозначением группируют последовательно, в порядке возрастания индексов, например,
L,
L1,
L2
и т.д.
Ставить в таблице
кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков
математических и
химических символов не допускается.
Если
цифровые или иные
данные в таблице не приводят, то в графе:
ставят обязательно прочерк.
Цифры
в графах таблиц располагают так, чтобы классы чисел во всей графе были точно
один под другим. Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое
количество десятичных знаков.
Дробные числа приводят
в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые записывают
по типу: 1/2 "; 1/4 ".
Интервалы значений
в тексте строк таблиц можно записывать в виде «от» и «до», имея
в виду «до ... включительно», через тире или три точки, например, от 0,5
до 2 мм; 1300 – 1500 км; 23…25 °С. Пределы размеров указывают от меньших к большим.
Слова «более», «менее», «не
менее», «в пределах»
следует помещать
рядом с наименованием соответствующего параметра или
показателя (после единицы
физической величины) в боковике таблицы или
заголовке графы.
При
ссылке в тексте расчётно-пояснительной
записки на
таблицу пишется
в скобках слово «Таблица» и ставится номер арабскими цифрами,
например, (таблица  2.1).

7
ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Иллюстрации,
сопровождающие расчётно-пояснительную записку, могут быть в виде схем,
диаграмм, графиков, чертежей, карт и др. Весь этот материал обозначается единым
словом –
рисунок.
Под
иллюстрацией
помещают надпись в следующей последовательности: «Рисунок» (без кавычек), номер иллюстрации (состоит из номера раздела, точки, порядкового номера, без знака №), тире, наименование иллюстрации (с заглавной буквы), Надпись выравнивают по центру.
Поясняющие данные
(подрисуночный текст) должен располагаться под рисунком, между рисунком и его наименованием.
В подрисуночном тексте должен быть прямой порядок слов, например, 1 – колесо червячное; 2 – вал шлицевой, и др. В конце слов
подрисуночного текста ставят точку с запятой.
При
ссылке в тексте на рисунок пишут в скобках слово «Рисунок» и его номер,
например, (рисунок 7.1).
Пример иллюстрации:

1 – основание; 2 – пневмоцилиндр; 3 –
рамка с соплами (коллектор);
4 –колесо; 5 – отбойник; 6 – кузов
автомобиля
Рисунок 7.1 – Схема устройства для
мойки арки и колеса

В
расчётно-пояснительной записке иллюстрации следует располагать от текста через
один интервал и от рисунка через один интервал необходимо располагать следующий
текст.

8
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЙ

10.1
В примечаниях к тексту расчётно-пояснительной записки и таблицам указывают
справочные и поясняющие данные. Если имеется одно примечание, то его не
нумеруют и после слова «Примечание» ставят точку, если примечаний несколько, то
после слова «Примечание» ставят двоеточие.
Примечания нумеруются арабскими цифрами с точкой, например,
Примечание:
1 …
2     …

9
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР

9.1
Форматы

Графическая часть выпускной
квалификационной работы выполняется на листах бумаги стандартного формата по
ГОСТ 2.301-68*. Формат определяется внешней рамкой, которая
выполняется тонкой линией. Рекомендованный формат – А1 (841 x
594 мм).
Формат А4 располагается только
вертикально. Остальные основные форматы можно располагать как вертикально, так
и горизонтально. При выборе формата следует учитывать, что он должен быть
заполнен изображениями    на 70 - 80%. Согласно ГОСТ 2.104-68*
форматы оформляются в соответствии с рисунком 12.1.

Рисунок 9.1– Схемы оформления форматов

9.2 Основная надпись

На
каждом листе дипломного проекта или бакалаврской работы должна быть помещена
основная надпись и дополнительные графы к ней, заполняемые в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.104- 2006 (рисунок 9.2).

Рисунок
9.2- Форма основной надписи чертежа дипломного проекта

Графа (1) – Тема дипломного проекта
Графа (2) – Шифр дипломного проекта
Графа (3) – Наименование чертежа
Графа (4) – Для учебных документов
литера обозначается буквой У
Графы (5,6) – не заполняются (если не
масса изделия и масштаб выполнения чертежа не важны)
Графа (7) – Порядковый номер чертежа.
Если чертеж представлен одним листом, то графу 7 «Лист» не заполняют.
Графа (8) – Общее количество листов в
дипломном проекте
Графа (9) – Наименование учебного
заведения, в котором выполняется дипломный проект (ГБПОУ ГТМАУ)
Графы (10-13) – не заполняются.

10
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Каждое приложение начинается с новой
страницы. Если  Приложение содержит несколько таблиц, тогда каждая имеет свою
нумерацию, например

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Название
приложения

Таблица 1 – Название таблицы

Таблица
2 – Название таблицы

11 НОРМОКОНТРОЛЬ

Нормоконтроль является завершающим
этапом разработки ВКР.
Нормоконтроль это процедура
определения соответствия ВКР требованиям, предъявляемым к её техническому
оформлению.
Завершенная и полностью оформленная
ВКР сдается на нормоконтроль. Нормоконтроль проводится в течение 5 дней со дня
получения работы. При выявленных замечаниях работа возвращается дипломнику для
их устранения. Все замечания обязательны для исправления и внесения в работу. Исправленная
работа сдается на повторную проверку.
Нормоконтроль заполняет лист нормоконтроля. Он подписывает пояснительную записку на
титульном листе, на штампе основной надписи листа «ВВЕДЕНИЕ» (для дипломного
проекта). Его подпись является завершающей для направления ВКР на рецензию.
Нормоконтролёр
в проверяемых документах наносит карандашом условные пометки, которые должны
быть исправлены или заменены в случае грубых нарушений. Обнаруженные замечания
нормоконтролёр оформляет на листке нормоконтроля.
Права
и ответственность нормоконтролёра.
Нормоконтролёр
имеет право возвращать документацию разработчику (обучающимуся) без
рассмотрения в случаях:
-
нарушения установленной комплектности;
-
отсутствия обязательных подписей, дат;
-
при нарушении требований оформления
-
не соответствия темы ВКР теме,
утвержденной ранее приказом небрежного выполнения и полного несоответствия виду
работы и требованиям, предъявляемым к её выполнению.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение
1 – Макет титульного листа на выпускную квалификационную работу (дипломный
проект)

Министерство
образования Ставропольского края
государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский
техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ
ГТМАУ)

ДОПУЩЕН
К ЗАЩИТЕ
Заместитель
директора по УР
___________ И.С.
Касьяненко
«14» июня 2022 г.

ВЫПУСКНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(дипломный
проект)
на тему: «Электрификация
кормоцеха МТФ ООО СХП «Новая Дружба»
Георгиевского
городского округа и автоматизация комплекса
по производству
витаминно-травяной муки»

Специальность
35.02.08 Электрификация
и автоматизация
сельского
хозяйства
Форма
обучения: очная

Обучающийся:

К.К. Хачатуров

Руководитель:

В.И. Прутков

Консультант
  экономической части:

Л.С. Вострикова

Консультант
  графической части:

Н.В. Ведерникова

Нормоконтроль:

И.С. Касьяненко

Рецензент:

Ю.С. Пивоварова

Расчётно-пояснительная
записка    –   62 листа
Графическая часть                          –   3 листа

Выпускная квалификационная работа защищена
«___» _____________ 2022 г.          Оценка
________________
Председатель ГЭК ______________ И.В. Скурко

Георгиевск
2022

Приложение 2 – Макет задания на выпускную квалификационную работу
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 «Георгиевский
техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ)

Согласовано
Государственный
  инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора КУ
  Ростехнадзора
____________
  И.В. Скурко
10
  марта 2022 г.

Утверждаю
Заместитель
  директора по УР
____________
  И.С. Касьяненко
11 марта 2022 г.

ЗАДАНИЕ № 3
на выпускную
квалификационную работу (ВКР)
в виде дипломного
проекта
обучающемуся 4
курса 741 группы,
специальности
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Хачатурову Карену
Кароевичу

Тема ВКР: «Электрификация
кормоцеха МТФ ООО СХП «Новая Дружба»
Георгиевского
городского округа и автоматизация комплекса
по производству
витаминно-травяной муки»

Утверждена приказом по техникуму № 81 от
11 марта 2021 г.

Исходные данные к
проекту и литература
1.
Материалы обследования хозяйства.
2.
Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы
автоматического управления: учебник для среднего профессионального образования
/ И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2021. – 386 с.
3.
Варварин, В. К. Выбор и наладка электрооборудования: справоч. пособие /     В.
К. Варварин. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 238 с.
4.
ПУЭ, ПТЭЭП, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,
ГОСТы, ЕСКД.

Расчётно-пояснительная
записка (перечень подлежащих разработке вопросов)
Введение
1 Теоретический раздел
1.1 Характеристика хозяйства
1.2 Характеристика объекта проектирования
1.3 Описание технологического процесса в кормоцехе
2 Практический раздел
2.1 Электрическое освещение кормоцеха
2.1.1 Выбор системы и видов освещения
2.1.2 Выбор источников света и светильников
2.1.3 Расчёт установленной мощности ламп
2.1.4
Выбор марки, способа прокладки и определение сечения проводов и кабелей
осветительной сети
2.1.5 Выбор типа осветительного щитка и расчёт
аппаратов защиты
2.2 Силовое электрооборудование кормоцеха
2.2.1
Определение мощности и выбор типа электродвигателя для привода машин и
механизмов
2.2.2
Выбор схемы питания электроприёмников
2.2.3
Определение расчётной мощности на вводе кормоцеха
2.2.4
Выбор аппаратов управления и защиты
2.2.5
Выбор марки, способа прокладки и определение сечения проводов и кабелей силовой
сети
2.3 Электроснабжение МТФ
2.3.1
Подсчёт электрических нагрузок
2.3.2
Выбор мощности трансформатора и типа ТП
2.4
Автоматизация комплекса по производству витаминно-травяной муки
2.4.1
Обоснование автоматизации производства травяной
муки
2.4.2
Технологическая характеристика объекта автоматизации
2.4.3
Разработка структурной и функциональной схем автоматизации
2.4.4
Разработка принципиальной электрической схемы
2.4.5
Расчёт и выбор технических средств автоматизации
2.4.6
Расчёт надёжности автоматической системы
3
Экономический раздел
4
Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды
4.1
Электробезопасность работ в кормоцехе и противопожарные мероприятия
4.2 Мероприятия по охране окружающей среды
Заключение
Список использованных источников

Графическая часть проекта (с указанием обязательных
чертежей)
Лист №1: План кормоцеха с электроосветительной
проводкой.
Лист №2: План кормоцеха с электросиловым
оборудованием.
Лист №3: Принципиальная электрическая схема управления

комплексом АВМ-1,5

Место
прохождения производственной практики (преддипломной): Ставропольский
край, г. Георгиевск, ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго»,
Восточные электрические сети.

Фамилия, инициалы
и должность руководителя ВКР:
Прутков В.И., преподаватель высшей
квалификационной категории

Дата выдачи
задания на ВКР: 27 марта 2022 г.
Срок окончания
ВКР: 13 июня 2022 г.
Рассмотрено
на заседании цикловой комиссии электротехнических
дисциплин.
Протокол № 8 от 20 марта 2022 г.
Председатель цикловой комиссии
________________________ В.И. Прутков
Дата получения обучающимся и роспись
__________________ К.К. Хачатуров
Руководитель ВКР
_____________________________________ В.И. Прутков
Приложение
3 – Макет
календарного графика ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ ГТМАУ)

КАЛЕНДАРНЫЙ
ГРАФИК
выполнения
выпускной квалификационной работы
в форме дипломного проекта
обучающегося
_______________________________________________________
группы 741
специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
на тему «Электрификация кормоцеха ООО СХП «Александрия»
Георгиевского района и автоматизация агрегата для приготовления
корнеклубнеплодов»

Подготовка
  ВКР

4
  недели
с
  18.05.2021 г. по 13.06.2021 г.

1.

Подбор
  и анализ исходной информации

1
  неделя
с
  18.05.2021 г. по 24.05.2021 г.

2.

Составление
  предварительной библиографии

3.

Составление
  плана ВКР и согласование с руководителем

4.

Работа над теоретическим разделом
  (анализ хозяйства и проектируемого объекта, обоснование и этапы
  проектирования)

5.

Устранение
  замечаний руководителя ВКР

6.

Работа
  над практическим
  разделом (разработка
  электроосветительной установки, силового электрооборудования,
  электроснабжения объекта и системы автоматизации)

2
  неделя
с
  25.05.2021 г. по 31.05.2021 г.

7.

Устранение
  замечаний руководителя ВКР

8.

Работа
  над экономическим разделом
  и над разделом «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды

9.

Подготовка
  и согласование с руководителем выводов, введения и заключения

3
  неделя
с
  01.06.2021 г. по 07.06.2021 г.

10.

Оформление
  приложений

11.

Доработка
  ВКР в соответствии с замечаниями руководителя

12.

Оформление
  и представление руководителю полного текста работы. Получение отзыва
  руководителя

13.

Предзащита
  ВКР

4
  неделя
с
  08.06.2021 г. по 14.06.2021 г.

14.

Доработка
  ВКР в соответствии с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное
  оформление

15.

Предоставление
  обучающимся готовой ВКР нормоконтролёру

16.

Предоставление
  обучающимся готовой ВКР рецензенту

17.

Предоставление
  обучающимся готовой ВКР для допуска к защите

Руководитель
______________Ф.И.О.

(подпись)
План
принял к исполнению «___ » _______2021 г._______________

(подпись обучающегося)
Приложение 4 – Макет листа «Содержание»

Продолжение
приложения 4

Приложение
5 – Макет формы отзыва руководителя

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Георгиевский
техникум механизации, автоматизации и управления»
(ГБПОУ
ГТМАУ)

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ
на
дипломный проект

Тема
Электрификация кормоцеха МТФ ООО СХП «Новая Дружба» Георгиевского
городского округа и автоматизация комплекса по производству витаминно-травяной
муки
Обучающийся
Хачатуров Карен Кароевич
Специальность
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Представленный
на рецензию дипломный проект обучающегося Хачатурова К.К. содержит
58 листов расчётно-пояснительной записки и три листа графической части.
Тема является актуальной в связи с тем, что для надёжной и бесперебойной работы
электрооборудования необходимо произвести его расчёт и выбор в соответствии с
действующими стандартами и нормативными требованиями, а рациональное внедрение
современных средств автоматизации позволяет значительно повысить экономическую
эффективность сельскохозяйственного производства.
Тема
раскрыта полностью. Пояснительная записка изложена в хорошем стиле, написана
понятным и доступным языком.  Решения по вопросам проектирования и расчёта
электрооборудования и средств автоматизации объекта изложены подробно, в полной
мере, правильно и технически грамотно. Достоинства работы: детальная проработка
проекта электрификации кормоцеха, автоматизация приготовления
витаминно-травяной муки позволяет повысить производительность труда, обеспечить
экономию электроэнергии и точность поддержания параметров, а также снизить
влияние на технологический процесс человеческого фактора (настроение и
утомляемость).
Следует
отметить некоторые неточности при подсчёте электрических нагрузок для выбора
мощности трансформаторной подстанции.
В
целом дипломный проект выполнен на хорошем уровне и удовлетворяет требованиям,
представляемым к дипломному проектированию. Дипломный проект Хачатурова Карена
Кароевича «Электрификация кормоцеха МТФ ООО СХП «Новая Дружба» Георгиевского
городского округа и автоматизация комплекса по производству витаминно-травяной
муки» заслуживает хорошей оценки и рекомендован к защите.

Оценка образовательных достижений
обучающегося

Предлагаемая
оценка дипломного проекта 4 (хорошо)

Руководитель
___________________ В.И. Прутков

«09» июня 2022 г.

Приложение
6 – Макет формы рецензии

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
 «Георгиевский техникум
механизации, автоматизации и управления» (ГБПОУ ГТМАУ)

РЕЦЕНЗИЯ НА
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Фамилия,
имя, отчество обучающегося   Хачатуров Карен Кароевич
Специальность 35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Тема
дипломного проекта Электрификация кормоцеха МТФ ООО СХП «Новая Дружба»
Георгиевского городского округа и автоматизация комплекса по производству витаминно-травяной
муки
Дата
предоставления дипломного проекта на рецензию «12» июня 2022 г.
Дата возвращения дипломного проекта
«12» июня 2022 г.
Оценка (отлично,
хорошо,

                                                                                удовлетворительно)

1.
  Актуальность выбранной темы

2.Технологическая
  часть проекта

2.1. Соответствие содержания
  проекта названию

2.2.
  Обоснованность проектируемой электрификации объекта
и автоматизации технологического
  процесса

2.3.
  Полнота проработки разрабатываемого технологического процесса

2.4. Обоснованность
  применяемых методик и достоверность результатов

3.
  Автоматизация технологического процесса

3.1.
  Актуальность внедряемой системы автоматизации

3.2.
  Оригинальность разрабатываемых технологий

(технологическая
  проработка известных, модернизация известных,

на
  уровне изобретения) (нужное подчеркнуть)

3.3.
  Полнота и правильность расчётов

4.
  Качество оформления пояснительной записки и графического материала

5.
  Соответствие выводов и предложений содержанию проекта

6. Замечания. В подразделе
«Электрическое освещение кормоцеха» имеются ошибки при расчёте установленной
мощности ламп.

7. Заключение. Дипломный
проект на тему «Электрификация
кормоцеха МТФ ООО СХП «Новая Дружба» Георгиевского городского округа и
автоматизация комплекса по производству витаминно-травяной муки» выполнен в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к дипломным проектам, и может быть рекомендован к
защите, заслуживает оценки 4 (хорошо). Дипломный проект имеет практическую
направленность и может быть применён в реальных условиях.

Предлагаемая оценка дипломного проекта: 4 (хорошо)

Рецензент Пивоварова Юлия
Сергеевна, инженер производственно-технического отдела филиала ПАО «Россети
Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго», Восточные электрические сети

_________________      «12» июня 2022 г.
 (Подпись)

С
рецензией ознакомлен _______________ К.К.
Хачатуров

  (подпись обучающегося)
Приложение 7 – Технические данные асинхронных
электродвигателей трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором серии АИР
мощностью от 0,25 до 75 кВт (по данным Информэлектро)

Тип
электро-
двигателя

При
  номинальной нагрузке

Кратность
  пускового тока

Кратность
  моментов

Мощность,
кВт

Частота
  вращения, мин-1

Сила
  тока статора, А

КПД,
  %

cos
  φ

пускового

максимального

минимального

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АИР56А2У3

  0,18

2730

0,54

65,0

0,78

5,0

2,2

2,2

1,8

АИР56В2У3

  0,25

2700

0,70

66,0

0,79

5,0

2,2

2,2

1,8

АИР63А2У3

  0,37

2730

0,91

72,0

0,84

5,0

2,2

2,2

1,8

АИР71А2У3

  0,75

2820

1,75

79,0

0,80

6,0

2,6

2,7

1,6

АИР71В2У3

1,1

2800

2,55

79,5

0,80

6,0

2,2

2,4

1,6

АИР80А2У3

1,5

2880

3,31

82,0

0,85

6,5

2,2

2,6

1,8

АИР80В2У3

2,2

2860

4,63

83,0

0,87

6,4

2,1

2,6

1,8

АИР90L2У3

3,0

2860

6,13

83,5

0,88

7,0

2,3

2,6

1,7

АИР100S2У3

4,0

2850

7,94

87,0

0,88

7,5

2,0

2,4

1,6

АИР100L2У3

5,5

2850

10,7

88,0

0,88

7,5

2,1

2,4

1,6

АИР112M2У3

7,5

2900

14,8

87,5

0,88

7,5

2,0

2,2

1,6

АИР132M2У3

   11,0

2910

21,0

88,0

0,90

7,5

1,6

2,2

1,2

АИР160S2У3

   15,0

2910

28,5

90,0

0,89

7,0

1,8

2,7

1,7

АИР160M2У3

   18,5

2910

34,5

90,5

0,90

7,0

2,0

2,7

1,8

АИР180S2У3

   22,0

2920

41,5

90,5

0,89

7,0

2,0

2,7

1,9

АИР180M2У3

   30,0

2930

55,5

91,5

0,90

7,5

2,2

3,0

1,9

АИР200M2У3

   37,0

2940

70,6

91,5

0,87

7,0

1,6

2,8

1,5

АИР200L2У3

   45,0

2940

86,5

92,0

0,88

7,5

1,8

2,8

1,5

АИР225M2У3

   55,0

2940

99,3

92,5

0,91

7,5

1,8

2,6

1,5

АИР250S2У3

   75,0

2940

136,0

93,0

0,90

7,5

1,8

3,0

1,6

АИР63А4У3

  0,25

1320

0,83

68,0

0,67

5,0

2,1

2,2

1,8

АИР63В4У3

  0,37

1320

1,18

68,0

0,70

5,0

2,1

2,2

1,8

АИР71А4У3

  0,55

1360

1,69

70,5

0,70

5,0

2,3

2,2

1,8

АИР71В4У3

  0,75

1350

2,14

73,0

0,73

5,0

2,2

2,2

1,6

АИР80А4У3

1,1

1395

2,75

75,0

0,81

5,5

2,2

2,2

1,6

АИР80В4У3

1,5

1395

3,52

78,0

0,83

5,5

2,2

2,2

1,6

АИР90L4У3

2,2

1400

5,0

81,0

0,83

6,5

2,1

2,2

1,6

АИР100S4У3

3,0

1410

6,7

82,0

0,83

7,0

2,0

2,2

1,6

АИР100L4У3

4,0

1410

8,5

85,0

0,83

7,0

2,0

2,2

1,6

АИР112M4У3

5,5

1430

   11,4

85,5

0,86

7,0

2,0

2,2

1,6

АИР132S4У3

7,5

1440

   15,1

87,5

0,86

7,5

2,0

2,2

1,6

АИР132M4У3

   11,0

1450

   22,0

87,5

0,87

7,5

2,0

2,2

1,6

АИР160S4У3

   15,0

1455

   28,5

90,0

0,89

7,0

1,9

2,9

1,8

АИР160M4У3

   18,5

1455

   34,9

90,5

0,89

7,0

1,9

2,9

1,8

АИР180S4У3

   22,0

1460

   42,9

90,5

0,87

7,0

1,7

2,4

1,5

АИР180M4У3

   30,0

1470

   56,9

92,0

0,87

7,0

1,7

2,7

1,5

АИР200M4У3

   37,0

1470

   68,3

92,5

0,89

7,5

1,7

2,7

1,6

АИР200L4У3

   45,0

1470

   83,0

92,2

0,89

7,5

1,7

2,7

1,6

АИР225M4У3

   55,0

1470

  101,0

93,0

0,89

7,0

1,7

2,6

1,6

АИР250S4У3

   75,0

1480

  138,0

94,0

0,89

7,5

1,7

2,5

1,4

АИР63В6У3

  0,25

860

1,04

59,0

0,62

4,0

2,0

2,2

1,6

АИР71А6У3

  0,37

915

1,31

65,0

0,65

4,5

2,0

2,2

1,6

АИР71В6У3

  0,55

915

1,74

68,6

0,70

4,5

2,0

2,2

1,6

АИР80А6У3

  0,75

920

2,26

70,0

0,72

4,5

2,0

2,2

1,6

АИР80В6У3

1,1

920

3,05

74,0

0,74

4,5

2,0

2,2

1,6

АИР90L6У3

1,5

925

4,2

76,0

0,72

6,0

2,0

2,2

1,6

Продолжение приложения 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АИР100L6У3

2,2

945

5,6

81,0

0,74

6,0

2,0

2,2

1,6

АИР112МА6У3

3,0

950

7,1

81,0

0,76

6,0

2,0

2,2

1,6

АИР112МВ6У3

4,0

950

9,2

82,0

0,81

6,0

2,0

2,2

1,6

АИР132S6У3

5,5

960

12,3

85,0

0,80

7,0

2,0

2,2

1,6

АИР132М6У3

7,5

960

16,5

85,5

0,81

7,0

2,0

2,2

1,6

АИР160S6У3

   11,0

970

22,9

89,5

0,83

6,5

2,0

2,7

1,6

АИР160M6У3

   15,0

970

30,1

88,0

0,85

6,5

2,0

2,7

1,6

АИР180M6У3

   18,5

980

37,0

88,0

0,85

6,5

1,8

2,4

1,6

АИР200M6У3

   22,0

980

44,7

90,0

0,83

6,5

1,6

2,4

1,4

АИР200L6У3

   30,0

975

59,6

90,0

0,85

6,5

1,6

2,4

1,4

АИР225M6У3

   37,0

980

72,7

91,0

0,85

6,5

1,5

2,3

1,4

АИР250S6У3

   45,0

980

87,0

92,5

0,85

6,5

1,5

2,3

1,4

АИР250M6У3

   55,0

980

105,0

92,5

0,86

6,5

1,5

2,3

1,4

АИР280S6У3

   75,0

980

137,0

92,5

0,90

6,5

1,3

2,2

1,0

АИР80A8У3

  0,25

690

1,04

56,0

0,65

4,0

1,8

1,9

1,4

АИР80B8У3

  0,37

700

1,54

60,0

0,61

4,0

1,8

1,9

1,4

АИР90LA8У3

  0,55

700

2,07

64,0

0,63

4,0

1,8

1,9

1,4

АИР90LB8У3

  0,75

700

2,47

70,0

0,66

3,5

1,6

1,7

1,2

АИР100L8У3

1,1

700

3,32

72,0

0,70

3,5

1,6

1,7

1,2

АИР112MA8У3

1,5

705

4,1

76,0

0,73

5,5

1,6

1,7

1,2

АИР112МВ8У3

2,2

710

6,2

76,5

0,71

6,0

1,8

2,2

1,4

АИР132S8У3

3,0

710

7,8

79,0

0,74

6,0

1,8

2,2

1,4

АИР132М8У3

4,0

715

10,5

83,0

0,70

6,0

1,8

2,2

1,4

АИР160S88У3

5,5

710

13,6

83,0

0,74

6,0

1,8

2,2

1,4

АИР160M8У3

7,5

725

17,5

87,0

0,75

5,5

1,6

2,4

1,4

АИР180M8У3

   11,0

725

25,5

87,5

0,75

6,0

1,6

2,4

1,4

АИР200M8У3

   15,0

730

31,2

89,0

0,82

5,5

1,6

2,2

1,5

АИР200L8У3

   18,5

730

39,0

89,0

0,81

6,0

1,6

2,3

1,4

АИР225M8У3

   22,0

730

45,8

90,0

0,81

6,0

1,6

2,3

1,4

АИР250S8У3

   30,0

730

62,2

90,5

0,81

6,0

1,4

2,3

1,3

АИР250M8У3

   37,0

735

77,9

92,5

0,78

6,0

1,5

2,3

1,4

АИР280S8У3

   45,0

735

93,6

92,5

0,79

6,0

1,4

2,2

1,3

АИР280М8У3

   55,0

725

106,0

92,0

0,86

6,0

1,3

2,2

1,0

АИР315S8У3

   75,0

725

141,0

93,0

0,87

6,0

1,4

2,2

1,0

Приложение 8 – Технические данные трёхполюсных автоматических
выключателей с комбинированными расцепителями серии ВА51 и ВА51Г

Тип
выключателя

Номинальные сила
  тока и напряжение выключателя

Сила
  номинального тока
расцепителя, Iном.р,
  А

Пределы
регулирования

Кратность
силы тока
срабатывания

ВА51Г-25

25 А, 500 В

0,3;  0,4;  0,5;  0,6;  0,8;  1,0;  1,25;  1,6;  2,0;
  2,5;  3,15;  4;  5

(0,8…1,0)
Iном.р

10∙ Iном.р

ВА51-25

25 А, 500 В

6,3;  8;  10;  12,5;  16;  20;  25

ВА51-31

100 А, 500 В

6,3;  8,0;  10,0;  12,5

14∙ Iном.р

ВА51Г-31

100 А, 500 В

16;  20;  25;  31,5;  40;  50;  63;  80;  100

ВА51-33
ВА51Г-33

160 А, 500 В

80;  100;  125;  160

10∙ Iном.р

ВА51-35

250 А, 500 В

80;  100;  125;  160;  200;  250

ВА51-37

400 А, 500 В

250;  320;  400

ВА51-39

630 А, 500 В

400;  500;  630

Приложение 9 – Структура обозначения и основные технические
данные магнитных пускателей ПМЛ
Код для
расшифровки типов электромагнитных пускателей серии ПМЛ

ПМЛ – X X X X X X X

Серия

Номинальный ток:
  1 – 10 А;  2 – 25 А;  3 – 40 А;  4 – 63 А;
5 – 80 А;  6 –
  125 А;  7 – 200 А.

Исполнение
  пускателей по назначению и наличию теплового реле:
1 –
  нереверсивный пускатель без теплового реле;
2 – нереверсивный
  пускатель с тепловым реле;
5 – реверсивный
  пускатель без теплового реле с электрической и механической блокировками;
6 – то же, но с
  тепловым реле;
7 – пускатель
  «звезда – треугольник».

Исполнение
  пускателя по степени защиты и наличию кнопок:
0 – IP00;
1 – IP54 с
  кнопкой «Реле»;
2 – IP54 с
  кнопками «Пуск» и «Стоп»;
3 – IP54 с
  кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой.

Исполнение
  пускателей по числу и исполнению контактов
(замыкающих и
  размыкающих) вспомогательной цепи:
0 – 1з (на 10…25
  А);  1з + 1р (на 40…63 и 80…200 А);
1 – 1р (на 10…25
  А);  2з + 2р (на 80…200 А);
2 – 3з + 3р (на
  80…200 А);
4 – 5з + 1р (на
  80…200 А).

Климатическое
  исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

Область
  применения: Н – для нечастых включений;
без буквы – для
  частых включений.

Например,
пускатель электромагнитный серии ПМЛ на номинальный ток 10 А, нереверсивный с
тепловым реле и кнопками «Пуск» и «Стоп», исполнения по степени защиты IP54 с
одним замыкающим блокировочным контактом, климатического исполнения и категории
размещения 02 по ГОСТ 15150-69, для частых включений записывается так:
ПМЛ-122002.

Приложение 10 – Температура, влажность, содержание углекислоты в
воздухе животноводческих помещений

Помещение

Температура
  внутри
помещения, °С

Относительная
влажность
  воздуха φ2
(не более)

Предельно
допустимое
количество
углекислоты
в воздухе, л/м3

оптимальная

минимальная

Коровник

10,6

7

0,80

2,5

Телятник:
телята до 6 недель
телята от 6 до 12 недель

18,3
12,8

16
10

0,70
0,70

2,5
2,5

Свинарник:
маточник
откормочник

18,3
21,0

13
18

0,70
0,75

2,5
2,5

Овчарня

5,0

3

0,80

3,0

Птичник:
куры
цыплята на мясо

15,0
21,0

7
16

0,75
0,75

2,5
2,5

Приложение 11 – Количество теплоты, углекислоты и водяных паров, выделяемых
животными и птицей

Животное, птица

Живая масса,
кг

СO2,
л/ч

Пары воды,
г/ч

Теплота,
кДж/ч

Корова стельная

400
600

110
138

184
329

2815
3470

Корова, лактирующая с уровнем лактации в сутки:
10 л

30 л

400
600
400
600

114
135
165
189

292
348
424
487

2900
3450
4220
4880

Свинья откормочная

100

43

110

1090

Свиноматка с приплодом

150

78

198

1950

Свиноматка супоросная

150

46

117

1560

Овца

50

20

50

502

Куры взрослые в клетках

2…2,5

  1,7

3

       22,2

Приложение 12 – Физические свойства влажного воздуха при давлении 101,3
кПа (760 мм. рт. ст.)

Температура,
°С

Влагосодержание
  воздуха dнас, г/м3

Температура,
°С

Влагосодержание
  воздуха dнас, г/м3

Температура,
°С

Влагосодержание
  воздуха dнас, г/м3

Температура,
°С

Влагосодержание
  воздуха dнас, г/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

– 20

0,88

– 7

2,76

6

7,3

19

16,3

– 19

0,96

– 6

2,99

7

7,8

20

17,3

– 18

1,05

– 5

3,24

8

8,3

21

18,3

Продолжение приложения 12

1

2

3

4

5

6

7

8

– 17

1,15

– 4

3,54

9

8,8

22

19,4

– 16

1,27

– 3

3,81

10

9,4

23

20,6

– 15

1,38

– 2

4,18

11

10,0

24

21,8

– 14

1,51

– 1

4,46

12

10,7

25

23,0

– 13

1,65

0

4,84

13

11,4

26

24,4

– 12

1,80

1

5,22

14

12,1

27

25,8

– 11

1,96

2

5,60

15

12,8

28

27,2

– 10

2,14

3

5,98

16

13,6

29

28,7

– 9

2,30

4

6,40

17

14,5

30

30,3

– 8

2,54

5

6,84

18

15,4

Приложение 13 –
Основные технические характеристики вентиляторов ВЦ4-70-4

Модель
вентилятора

Диаметр
рабочего
колеса,
мм

Производительность,

м3/ч

Полное
давление,
Па

Частота
вращения, мин–1

Установленная
  мощность электродвигателя, кВт

Тип
  электродвигателя

ВЦ 4-70-4
ВЦ 4-70-4К

900

1200-2600

140-68

1000

0,18

АИР63А6

950

1200-2600

172-90

0,25

АИР63В6

1000

1200-2600

210-110

0,25

АИР63В6

1000

1200-2600

210-110

0,37

АИР71А6

1050

1200-2600

225-130

0,37

АИР71А6

1100

1200-2600

270-170

0,37

АИР71А6

900

1800-4000

340-180

1500

0,55

АИР71А4

950

1800-4200

415-230

0,75

АИР71В4

1000

1800-4200

500-280

0,75

АИР71В4

1000

1800-4200

500-280

 1,1

АИР80А4

1050

1800-4200

550-300

1,1

АИР80А4

1050

1800-4200

550-300

1,5

АИР80В4

1100

1800-4200

680-400

1,1

АИР80А4

1100

1800-4200

680-400

1,5

АИР80В4

900

3700-9000

1700-800

3000

5,5

АИР100L2

950

3700-9000

1900-1000

5,5

АИР100L2

1000

3700-9000

2100-1200

5,5

АИР100L2

1000

3700-9000

2100-1200

7,5

АИР112М2

1050

4000-9000

2300-1300

7,5

АИР112М2

1100

4000-9000

2600-1500

7,5

АИР112М2

Приложение 14 – Коэффициент запаса для центробежных вентиляторов

P, кВт

до 0,5

от 0,5 до 1,0

от 1,0 до 2,0

от 2,0 до 3,0

от 3,0 и выше

kз

1,5

1,3

1,2

1,15

1,1

Приложение 15 – Значение коэффициента трения f сопротивления
движению

Подача
  транспортёра, т/ч

Коэффициент f для
  транспортёра с цепями

втулочно-роликовыми

крючковыми

4,5

  2,25

4,2

9,0

1,7

3,0

18,0

1,3

  2,25

27,0

1,1

1,9

36,0

  1,05

1,6

Приложение 16 – Зависимость поправочного коэффициента от угла наклона
транспортёра

α, ˚

до 20

25

30

35

40

45

90

k

1

1,05

1,13

1,2

1,32

1,4

2,5

Приложение 17 –
Суточный выход навоза от одного животного

Группы животных

Суточный выход
  навоза от
одного
  животного, кг/г

Коровы

55

Телята до 4 мес.

7,5

Молодняк КРС от 4 до 6 мес. на откорме

14

Молодняк КРС от 6 до 12 мес. на откорме

26

Нетели и молодняк КРС от 12 до 18 мес.

27

Молодняк КРС старше 18 мес. на откорме

35

Хряки

11,1

Свиноматки супоросные

10

Свиноматки с поросятами

15,3

Поросята-отъёмыши до 30 кг

2,4

Свиньи на откорме с массой до 40 кг

3,5

Свиньи на откорме с массой от 40 до 80 кг

5,1

Свиньи на откорме с массой более 80 кг

6,6

Приложение 18 – Интенсивности отказов элементов
автоматических систем

Наименование
  элемента

Интенсивность
  отказов, λ∙10-6, 1/ч

Нижний предел

Верхний предел

1

2

3

Аккумуляторы

0,4

19,3

Батареи

0,5

14,3

Вентили соленоидные

2,3

19,7

Выключатели
  автоматические

    0,045

  0,4

Выпрямители
  селеновые

  0,32

  1,6

Генераторы
  постоянного тока

  0,03

  2,9

Генераторы
  переменного тока

0,3

  6,3

Датчики давления

2,7

  6,7

Датчики
  температуры

1,5

  6,4

Датчики уровня

1,5

  3,7

Дроссели
  насыщения

  0,12

    0,32

Продолжение приложения 18

1

2

3

Зажимы

      0,0003

        0,0009

Катушки
  индуктивности

    0,011

      0,031

Катушки
  усилителей

  0,03

  0,2

Коммутационные
  устройства

    0,003

28,0

Конденсаторы бумажные

  0,03

  3,6

Конденсаторы
  керамические

  0,06

  3,0

Конденсаторы
  слюдяные

  0,02

  3,3

Конденсаторы
  электролитические

1,0

80,0

Лампы
  накаливания

5,2

32,0

Лампы
  электронные вакуумные

1,0

              345

Лампы с холодным
  катодом

    0,005

  8,0

Муфты магнитные

  0,45

    0,93

Муфты
  фрикционные

  0,07

    0,94

Насосы с
  электрическим приводом

2,9

27,4

Интегральные
  микросхемы

0,1

    0,85

Полупроводниковые
  диоды

  0,12

50,0

Полупроводниковые
  триоды

0,1

90,0

Тиристоры

  0,01

10,0

Потенциометры
  проволочные

  0,65

    2,05

Потенциометры
  угольные проволочные

0,1

    0,75

Предохранители
  плавкие

0,3

    0,82

Преобразователи
  напряжения

               23,2

52,2

Пускатели

3,0

16,1

Разъёмы
  штепсельные

0,1

91,0

Резисторы

  0,01

15,0

Реле

0,5

10,1

Стабилитроны

  0,08

  0,3

Тахометры

  0,25

    0,55

Тензометры

  1,01

15,0

Термисторы

0,2

  1,4

Трансформаторы

  0,02

64,0

Фильтры
  электрические

  0,14

  3,0

Электродвигатели,
  сельсины

  0,11

              330

Элементы
  нагревательные

  0,01

    0,04

Ящики
  соединительные

  0,28

    0,58

Рубильник
  трёхполюсный

  0,56

12,6

Ключ управления

  0,25

  1,0

Выпрямитель
  двухполупериодный

  0,26

  1,6

Электродный
  датчик уровня (в баке с водой)

7,0

52,2

Глубинный насос
  с электродвигателем

  3,33

31,3

Контактор

  0,86

33,6

Соединительный
  кабель

    0,002

    0,17

Приложение 19 – Электрические нагрузки производственных,
общественных и коммунально-бытовых потребителей

Наименование
  объекта

Установленная
  мощность Ру, кВт

Расчётная

нагрузка

на
  вводе, кВА

Дневной
максимум

Вечерний
максимум

Коровник на 100
  голов

10

4

4

Коровник на 200
  голов

16

6

6

Коровник на 100
  голов

16

9

9

Коровник на 200
  голов

28

15

15

Телятник на 120
  телят

14

5

8

Телятник на 120
  телят

26

7

12

Кормоцех фермы
  КРС на 800…1000 голов

130

50

50

Свинарник-маточник
  на 50 маток

4

2

2

Свинарник-маточник
  на 50 маток

11

3

5

Свинарник-маточник
  на 50 маток

20

6

10

Свинарник-маточник
  на 50 маток

60

28

28

Кормоцех для
  свинофермы

60

26

10

Птичник на 10…12
  тысяч молодняка

40

20

20

Птичник на 8
  тысяч кур

52

25

25

Птичник на 10…15
  тысяч кур-несушек

35

10

15

Птичник на 20
  тысяч кур-несушек

45

12

20

Кормоцех
  птицефермы на 25…30 тысяч кур

60

25

10

Овчарня на 1000
  голов молодняка

5

2

4

Убойно-санитарный
  пункт

15

6

2

Ветеринарно-фельдшерский
  пункт

5

3

3

Склад рассыпных
  и гранулированных кормов

30

2

1

Склад
  концентрированных кормов с дробилкой

24

15

1

Плотницкая

15

10

1

Столярный цех

25

15

1

Лесопильный цех
  с пилорамой ПГМ-79

35

16

2

Материально-технический
  склад

5

3

1

Гараж с
  профилакторием на 10 автомашин

45

20

10

Котельная с
  двумя котлами «Универсал-6» для отопления

25

15

15

Котельная с
  двумя котлами «Универсал-6» для пароснабжения

13

7

7

Столовая с
  электронагревательным оборудованием

40

20

10

Приложение 20 – Значения добавок мощности для суммирования электрических
нагрузок в сетях 0,38 кВ

S

∆S

S

∆S

S

∆S

S

∆S

S

∆S

0,2

0,2

11

  6,7

36

23,5

61

41,7

102

  70

0,3

0,2

12

  7,3

37

24,2

62

42,4

104

  72

0,4

0,3

13

  7,9

38

25,0

63

43,1

106

  73

0,5

0,3

14

  8,5

39

25,8

64

43,8

108

  75

0,6

0,4

15

  9,2

40

26,5

65

44,5

110

  76

0,8

0,5

16

  9,8

41

27,2

66

45,2

112

  78

1,0

0,6

17

10,5

42

28,0

67

45,9

114

  80

1,5

0,9

18

11,2

43

28,8

68

46,6

116

  81

2,0

1,2

19

11,8

44

29,5

69

47,3

118

  82

2,5

1,5

20

12,5

45

30,2

70

48,0

120

  84

3,0

1,8

21

13,1

46

31,0

72

49,4

122

  86

3,5

2,1

22

13,8

47

31,8

74

50,2

124

  87

4,0

2,4

23

14,4

48

32,5

76

52,2

126

  89

4,5

2,7

24

15,0

49

33,2

78

53,6

128

  90

5,0

3,0

25

15,7

50

34,0

80

55,0

130

  92

5,5

3,3

26

16,4

51

34,7

82

56,4

132

  94

6,0

3,6

27

17,0

52

35,4

84

57,8

134

  95

6,5

3,9

28

17,7

53

36,1

86

59,2

136

  97

7,0

4,2

29

18,4

54

36,8

88

60,6

138

  98

7,5

4,5

30

19,0

55

37,5

90

62,0

140

100

8,0

4,8

31

19,7

56

38,2

92

63,4

142

102

8,5

5,1

32

20,4

57

38,9

94

64,8

144

103

9,0

5,4

33

21,2

58

39,6

96

66,2

146

105

9,5

5,7

34

22,0

59

40,3

98

67,6

148

106

   10,0

6,0

35

22,8

60

41,0

100

69,0

150

108

Приложение 21 – Выбор мощности трансформаторов подстанций
10/0,4 кВ

Вид
  нагрузки

Среднесуточная
  температура охлаждающего воздуха, °С

Интервалы
  экономических нагрузок с учётом допустимых систематических
перегрузок

без
    динамики роста нагрузки

, кВА

с
    8%-ной динамикой роста нагрузки

при
  номинальной нагрузке, кВА

40

63

100

160

250

При
сооружении

При
  реконструкции

При
сооружении

При
  реконструкции

При
сооружении

При
  реконструкции

При
сооружении

При
  реконструкции

При
сооружении

При
  реконструкции

Коммунально-бытовая

-10

35…56

57…88

89…140

141…224

225…350

-5

36…56

56…87

88…138

139…221

225…345

0

56…86

87…137

130…219

138…219

220…343

+5

35…54

55…84

85…134

135…214

215…335

Производственная

-10

39…60

61…95

96…150

151…240

241…375

-5

0

+5

Смешанная

-10

38…58

235…368

-5

37…58

231…360

0

37…57

58…90

230…358

+5

36…56

57…88

89…140

141…224

225…350

Приложение 22 – Технические данные трансформаторов типа ТМ напряжением
0,4/10 кВ

Тип
  трансформатора

Номинальная
  мощность, кВА

Сочетание
  напряжений,
кВ

Схема и группа
соединения
  обмоток

Потери, Вт

Напряжение к.з,
  %

Ток холостого
  хода, А

Сопротивление Zк
  трансформатора, приведённое к напряжению
0,4 кВ

Холостого хода

Короткого
замыкания

ВН

НН

Уровень A

Уровень B

Прямой
  последовательности

При однофазном
  к.з.

ТМ

  63

6; 10

0,4

/– 0

240

265

1280

4,5

2,8

0,115

1,237

/–11

1470

4,7

0,119

0,360

ТМ

100

/– 0

330

365

1970

4,5

–

0,072

0,779

/–11

2270

4,7

0,075

0,225

ТМ;

160

/– 0

510

565

2650

4,5

–

0,045

0,487

ТМФ

/–11

3100

4,7

0,047

0,150

ТМ;

250

/– 0

740

820

3700

4,5

–

0,029

0,312

ТМФ

/–11

4200

4,7

0,030

0,090

Приложение 23 – Условные графические обозначения приборов и
средств автоматизации в схемах автоматизации технологических процессов

Обозначение

Наименование

1

2

Первичный
  измерительный преобразователь (датчик) или прибор, устанавливаемый вне щита
  (по месту)

Прибор,
  устанавливаемый на щите, пульте

Допускаемые
  обозначения

Исполнительный
  механизм. Общее обозначение

Исполнительный
  механизм, который при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала:
1 – открывает
  регулирующий орган;
2 – закрывает
  регулирующий орган;
3 – оставляет
  регулирующий орган в неизменном положении.

Продолжение приложения 23

1

2

Исполнительный
  механизм с дополнительным ручным приводом

Регулирующий
  орган

Пересечение линий
  связи без соединения друг с другом

Пересечение
  линий связи с соединением между собой

Приложение 24 – Принцип построения
условного обозначения прибора на функциональных схемах

Приложение 25 – Буквенные обозначения на функциональных
схемах автоматизации

Обозначение

Измеряемая величина

Функции, выполняемые прибором

Основное
значение первой
буквы

Дополнительное
значение, уточняющее
значение первой
буквы

Отображение
информации

Формирование
выходного
сигнала

Дополнительное значение

1

2

3

4

5

6

A

−

−

Сигнализация

−

−

B

Освещённость

−

−

−

−

C

−

−

−

Регулирование,
управление

−

D

Плотность

−

−

−

Продолжение приложения 25

1

2

3

4

5

6

E

Любая электрическая величина

−

−

−

−

F

Расход

Соотношение,
доля, дробь

−

−

−

G

Размер,
положение,
перемещение

−

−

−

−

H

Ручное
воздействие

−

−

−

Верхний предел измеряемой величины

I

−

−

Показание

−

−

J

−

Автоматическое переключение,
обегание

−

−

−

K

Время, временная программа

−

−

−

−

L

Уровень

−

−

−

Нижний предел измеряемой величины

M

Влажность

−

−

−

−

N

−

−

−

−

−

O

−

−

−

−

−

P

Давление,
вакуум

−

−

−

−

Q

Величина, характеризующая качество
  (состав, концентрацию и т. п.)

Интегрирование, суммирование по
  времени

−

−

−

R

Радиоактивность

−

Регистрация

−

−

S

Скорость,
частота

−

−

Включение, отключение, переключение

−

T

Температура

−

−

−

−

U

Несколько разнородных измеряемых
  величин

−

−

−

−

V

Вязкость

−

−

−

−

W

Масса

−

−

−

−

X

Нерекомендуемая резервная буква

−

−

−

−

Y

−

−

−

−

−

Z

−

−

−

−

−

Приложение 26 – Дополнительные
буквенные обозначения, отражающие функциональные признаки приборов

Наименование

Обозначение

Назначение

Чувствительный элемент

E

Устройства, выполняющие первичное
  преобразование: преобразователи термоэлектрические, термопреобразователи
  сопротивления, датчики влажности и т. п.

Дистанционная
передача

T

Приборы бесшкальные с дистанционной
  передачей сигнала: манометры, дифманометры, манометрические термометры

Станция управления

K

Приборы, имеющие переключатель для
  выбора вида управления и устройство для дистанционного управления

Преобразование, вычислительные функции

Y

Для остроения обозначений преобразователей сигналов и вычислительных
  устройств

Приложение 27 – Условные
графические обозначения трубопроводов для жидкостей и газов

Вода

—1—1—

Ксенон

—10—10—

Метан

—19—19—

Пар

—2—2—

Аммиак

—11—11—

Этан

—20—20—

Воздух

—3—3—

Кислота

—12—12—

Этилен

—21—21—

Азот

—4—4—

Щелочь

—13—13—

Пропан

—22—22—

Кислород

—5—5—

Масло

—14—14—

Пропилен

—23—23—

Аргон

—6—6—

Жидкое горючее

—15—15—

Бутан

—24—24—

Неон

—7—7—

Водород

—16—16—

Бутилен

—25—25—

Гелий

—8—8—

Ацетилен

—17—17—

Противопожарный трубопровод

—26—26—

Криптон

—9—9—

Фреон

—18—18—

Вакуум

—27—27—

Надписи, расшифровывающие конкретную измеряемую величину,
располагаются либо рядом с прибором, либо в виде таблицы на поле чертежа.

Порядок расположения функциональных признаков, если их в одном приборе
несколько, должен быть следующим: IRCSA

Приложение 28 – Условные
обозначения аппаратуры управления электроприёмниками

Обозначение

Наименование

Пусковая аппаратура для управления электродвигателем
  (включение, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т. д.).
  Например: магнитный пускатель, контактор, тиристорный пускатель и т. д.

Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного
  управления (включение, выключение электродвигателя; открытие, закрытие
  запорного органа, изменение задания регулятору), установленная на щите.
  Например: кнопка, ключ управления, задатчик.

Приложение 29 – Обозначения условные графические в
электрических схемах. Основные элементы электрических схем и их обозначения
(принципиальные схемы)

Продолжение приложения 29

Продолжение приложения 29

Продолжение приложения 29

Приложение 30 – Таблица перечня
элементов

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Интернет-ресурсы

1. Информационный портал «Библиотека
нормативной документации» [электронный ресурс] / Нормы освещения
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. – URL:
https://files.stroyinf.ru/Data1/46/46692/
– (дата обращения: 20.05.2022).
2. Информационный портал «Studbooks.net»
[электронный ресурс] / Размещение светильников в помещении. – URL:
https://studbooks.net/564838/matematika_himiya_fizika/razmeschenie_svetilnikov_pomeschenii
– (дата обращения: 20.05.2022).
3. Электротехнический интернет-портал
«Elec.ru»
[электронный ресурс] / Коэффициент запаса при расчете освещения. – URL:
https://www.elec.ru/publications/osveschenie/2764/
– (дата обращения: 20.05.2022).
4. Информационный портал «Свет и
электричество» [электронный ресурс] / Расчет освещения – методы и
последовательность. – URL:
https://svet-komfort.ru/doma/koefficient-ispolzovaniya-tablica.html
– (дата обращения: 20.05.2022).
5. Информационный портал «Лампа
Эксперт» [электронный ресурс] / Что такое коэффициент использования светового
потока и как его рассчитать – URL:
https://lampaexpert.ru/osveschenie/chto-takoe-koeffitsient-ispolzovaniya-svetovogo-potoka-i-kak-ego-rasschitat
– (дата обращения: 20.05.2022).
6. Сайт информационной системы
«ЭлектроТехИнфо» [электронный ресурс] / Люминесцентные лампы. Устройство,
параметры, технические характеристики ламп. – URL:
https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1667.html
– (дата обращения: 20.05.2022).
7. ЗАО «Дикси» [электронный ресурс] /
Светодиодные лампы. – URL:
https://dixi-st.com/katalog-dixi/istochniki-sveta/svetodiodnye-lampy-led/?yclid=2861921682784291672
– (дата обращения: 20.05.2021).
8. Информационный портал «Студопедия»
[электронный ресурс] / Расчет освещения по удельной мощности. – URL:
https://studopedia.ru/10_144152_raschet-osveshcheniya-po-udelnoy-moshchnosti.html
– (дата обращения: 20.05.2022).
9. Информационный портал «Electric-220.ru»
[электронный ресурс] / Расчет сечения кабеля. – URL:
https://electric-220.ru/raschet-sechenija-kabelja
– (дата обращения: 20.05.2022).
10. Сайт компании «ЭТМ iPRO»
[электронный ресурс] / Щиты освещения. – URL:
https://www.etm.ru/catalog/506510_schity_osveschenija
– (дата обращения: 20.05.2022).
11. Сайт компании
«РКМ Электро» [электронный ресурс] / Пункты распределительные. – URL: https://www.rkm-electro.ru/prodaja-electroschitov/punkty-raspredelitelnye-pr/ – (дата обращения: 20.05.2022).
12. Информационный
портал «Вунивере.ру» [электронный ресурс] / Определение расчетных нагрузок
животноводческих комплексов. – URL: https://vunivere.ru/work12048
– (дата обращения: 20.05.2022).
13. Электронный
учебно-методический комплекс «Электроснабжение» [электронный ресурс] /
Электрические нагрузки животноводства и птицеводства. – URL: http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/sprav1-3.htm#pr112 – (дата обращения: 20.05.2022).
14. Информационный
портал «Справочник электрослужбы» [электронный ресурс] / Технические данные
автоматических выключателей серии ВA. – URL: http://www.elektrikii.ru/publ/6-1-0-108 – (дата обращения: 20.05.2022).
15. Сайт компании
«Все инструменты.ру» [электронный ресурс] / Магнитные пускатели. – URL: https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/kommutatsionnoe-oborudovanie/puskateli/ – (дата обращения: 20.05.2022).
16. Информационный
портал «ПУЭ8» [электронный ресурс] / Выбор числа и мощности трансформаторов:
принципы и правила. – URL: https://pue8.ru/vybor-elektrooborudovaniya/91-vybor-chisla-i-moschnosti-transformatorov-na-podstanciyah.html – (дата обращения: 20.05.2022).
17. Сайт компании «Transformator-Energium» [электронный
ресурс] / Силовые трансформаторы. Технические характеристики. – URL: https://transformator-energum.ru/silovoj-transformator/transformator-harakteristiki-1858.html – (дата обращения: 20.05.2022).
18. Сайт
информационной торговой системы «ЭлектроТехИнфо» [электронный ресурс] /
Трансформаторы. Технические характеристики, обозначение трансформаторов. – URL: https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1734.html – (дата обращения: 20.05.2022).
19. Сайт компании
«ЭлтКом» [электронный ресурс] / Технические характеристики КТП. – URL: https://eltcom.ru/info/articles/tekhnicheskie-kharakteristiki-ktp/ – (дата обращения: 20.05.2022).
20. Сайт компании
«Челябинский завод электрооборудования» [электронный ресурс] / Комплектные
трансформаторные подстанции наружной установки. – URL: https://www.chelzeo.ru/catalog/ktp/ktp_naruzhnoy_ustanovki/  – (дата обращения: 20.05.2022).
21.
Официальный сайт ЗАО «ЧИП и ДИП» [электронный ресурс] / NTC термисторы.  – URL: https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors – (дата обращения:
20.05.2022).
22.
Сайт компании «Датчики и системы промышленной автоматики
"Аквар-Систем"» [электронный ресурс] / Датчик влажности зерна в
потоке. – URL: http://aquar-system.ru/catalog/izmerenie-vlazhnosti-zerna-v-potoke/datchik-vlazhnosti-zerna-v-potoke/ (дата обращения: 20.05.2022).
23.
Компания «ОвенКомплектАвтоматика» [электронный ресурс] / Датчики уровня воды.
–Режим доступа: http://www.owenkomplekt.ru/datchiki-urovnya-vody.html – (Дата обращения: 26.11.2020).
24.
ООО «Зерноприбор» [электронный ресурс] / Сигнализаторы (датчики) уровня. – URL: http://zernopribor.ru/catalog/nasha-produktsiya/sum-1/ – (дата обращения: 20.05.2022).
25.
Компания «Реле и Автоматика» [электронный ресурс] / Реле
времени различного назначения. – URL: http://www.rele.ru/m/ru/prod1-11-vl55m1.htm – (дата обращения: 20.05.2022).
26.
Компания «ЭнергоПромАвтоматика» [электронный ресурс] /
Оптический датчик-реле контроля пламени. – URL: https://kipia.ru/catalog/oborudovanie/kotelnaya-avtomatika/pribory-kontrolya/sl-90-1/ – (дата обращения: 20.05.2022).
27.
Сайт компании «WIKA» [электронный ресурс] / Биметаллический термометр с
электроконтактами. – URL: https://www.wika.ru/55_8xx_ru_ru.WIKA – (дата обращения:
20.05.2022).
28.
Компания «ЭнергоТехАвтоматика» [электронный ресурс] /
Трансформатор розжига электронный. – URL: http://zzu-eta.ru/product/transformator-rozzhiga-elektronnyj-tre-220/ – (дата обращения: 20.05.2022).
29. Интернет-магазин электротехники RS24.ru [электронный ресурс] /
Звонок громкого боя. – URL: http://russvet.ru/products/6172/350674/ – (дата обращения: 20.05.2022).

Скачано с www.znanio.ru

alt: СОДЕРЖАНИЕ 1 Общие положения 4 2

alt: А 4, параметры страницы 210-297 мм; поля: – для дипломной работы, письменной экзаменационной работы – верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое 30…

alt: Единица физической величины одного и того же параметра в пре делах всей расчётно-пояснительной записки должна быть одинакова

alt: Times New R o man строчными буквами размер 14, выравнивание по ширине с абзацным отступом (1,25 см)

alt: СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

alt: Разделы Количество страниц

alt: Таблица 1.1 – Экспликация земель

alt: Определяется расчетная мощность:

alt: Р у = … кВт Рисунок 2.3 – Расчётная схема для определения потери напряжения в магистрали

alt: I н.р > …·…, I н.р > … А.

alt: С ( приложение 12 ), d 2нас = … г/м 3

alt: Q в – производительность вентилятора,

alt: Проверяется условие: (2

alt: F н = … = … Н. Усилие, затрачиваемое на преодоление сопротивления трения навоза о боковые стенки канала:

alt: Условия выбора: (2

alt: I н1 , I н2 , … , I н n – номинальные токи остальных электродвигателей,

alt: I доп – сила допустимого тока для проводов и кабелей из [8, с

alt: Подсчёт электрических нагрузок

alt: S д.mах , S в.mах – наибольшие слагаемые нагрузки, в дневной и вечерний максимумы, кВА; ∆

intro: В настоящих методических рекомендациях изложены требования к структуре, содержанию, организации выполнения и оформления, а также защите выпускной квалификационной работе в форме дипломного проекта по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Цель данных рекомендаций – оказание помощи обучающимся при выполнении дипломного проекта. Пособие содержит общие вопросы дипломного проектирования (цели и задачи дипломного проектирования, основные стандарты при оформлении расчётно-пояснительной записки и графической части), а также методику выполнения проекта и справочные материалы.

title: Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ для обучающихся по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства