特定防火設備 | 松本製作所
検索:
TOP
製品紹介
オーバーラップドア
スライディングドア
懸肉用防熱扉
バーチカルドア
高温仕様耐熱扉
防火仕様防熱扉（200V仕様）
特定防火設備
オーバースライダー・ドックシェルター
スイングドア・スリットカーテン
シートシャッター
オプション品(スイッチ図鑑)
納入事例
図面ダウンロード
会社概要
お問い合わせ
アクセス
特定防火設備
HOME
製品紹介
特定防火設備
レッドヒートバリア　電動式（両引き・片引き）
レッドヒートバリア　片開扉
レッドヒートバリア　バーチカル　電動式
レッドヒートバリア　電動式
両引き扉
片引き扉
両引き扉
両引き扉（全面カバー仕様）
片引き扉（HACCPカバー仕様）
片引き扉（コンベア連動）
特徴
一つの扉で、防火・防熱・安全の3機能をハイレベルで実現。
容易に大型冷凍冷蔵庫の防火区画形成
防熱扉の断熱性能に加え、火災時の防火性能も満たした高性能ドアです。閉鎖時の安全基準を満たした危害防止機構ももちろん装備。
特定防火設備として認定を受けた高レベルの防火性能が、万が一の人的・物的資源の損失を最小限に抑えます。
（※金剛産業（株）様とライセンス契約を締結しております。）
仕様
認定番号
両引き扉　EA-0275（特定防火設備）
片引き扉　EA-0196（特定防火設備）
表面材
SUS304
断熱材
硬質ウレタンフォーム
耐火材
水酸アルミニウム混入酸化カルシウム板
フレーム材
リン酸系難燃処理木材
扉厚
125mm　150mm　175mm
断熱材厚
75mm　100mm　125mm
摘要温度範囲
-10℃　-20℃　-30℃
設計範囲
両引き扉　W3,200 × H3,200ｍｍ
片引き扉　W1,800 × H2,550mm
駆動装置
AC200V3相（50/60Hz）
400W・750W（インバーター方式）
開閉方法
プルスイッチ、半開押しボタン（オプション）、火災報知器連動閉鎖
安全装置
テープスイッチ（危害防止機構基準適合）、手動切り替えハンドル
扉ヒーター
庫内・庫外いずれかが0℃以下の場合に装着
※上記以外の寸法、温度設定の場合は係員までご相談ください。
※　床ヒーターは別途工事です。
※　遮煙性能は有しておりません。
※　仕様は予告なく変更することがあります。
レッドヒートバリア　片開扉
片開扉
片開扉
特徴
断熱性能と防火性能を併せ持ち冷凍・冷蔵倉庫の防火区画（面積区画）の避難口に最適。
防熱扉としての断熱性能に加え、火災発生時の防火性能や安全機能も満たし、特定防火設備認定を取得しています。大型のバーハンドルによるスムーズな開閉が特徴で、作業員の出入り口としてはもちろん、万が一の際の避難口としても安心です。
仕様
認定番号
EA-0353（特定防火設備）
表面材
SUS304
断熱材
硬質ウレタンフォーム
耐火材
水酸アルミニウム混入酸化カルシウム板
フレーム材
リン酸系難燃処理木材
扉厚
109mm　134mm　159mm
断熱材厚
75mm　100mm　125mm
摘要温度範囲
-10℃　-20℃　-30℃
設計範囲
開口幅　W750～1,100mm
開口高　H1,815～2,100mm
扉ヒーター
庫内・庫外いずれかが0℃以下の場合に装着
施錠装置
施錠した場合押棒を作動されても扉は開きません
※上記以外の寸法、温度設定の場合は係員までご相談ください。
※　床ヒーターは別途工事です。
※　遮煙性能は有しておりません。
※　仕様は予告なく変更することがあります。
レッドヒートバリア　バーチカル　電動式
バーチカル　電動式
バーチカル　電動式
特徴
断熱。防火・安全性能を兼備
防火区画（面積区画）の自動ラック倉庫もこれ一枚で対応
火災発生時の防火性能、冷凍冷蔵設備としての防熱性能、開閉時の安全性能を兼ね備えた特定h防ア設備です。壁面が防火区画（面積区画）となる大規模な冷蔵・冷凍の自動ラック倉庫でも、防火シャッターなどを併用せずにこの扉一つで対応が可能です。
仕様
認定番号
EA-0276（特定防火設備）
表面材
SUS304
断熱材
硬質ウレタンフォーム
耐火材
水酸アルミニウム混入酸化カルシウム板
フレーム材
リン酸系難燃処理木材
扉厚
125mm　150mm　175mm
断熱材厚
75mm　100mm　125mm
摘要温度範囲
-10℃　-20℃　-30℃
設計範囲
W2,200～H2,800mm
駆動装置
AC200V3相（50/60Hz）
400W・750W（インバーター方式）
開閉方法
コンベア信号での開閉、3点式押しボタン、火災報知器連動閉鎖
安全装置
テープスイッチ（危害防止機構基準適合）、手動切り替えハンドル
扉ヒーター
庫内・庫外いずれかが0℃以下の場合に装着
施錠装置
施錠した場合押棒を作動されても扉は開きません
※上記以外の寸法、温度設定の場合は係員までご相談ください。
※　床ヒーターは別途工事です。
※　遮煙性能は有しておりません。
※　仕様は予告なく変更することがあります。
製品紹介
オーバーラップドア
スライディングドア
懸肉用防熱扉
バーチカルドア
特定防火設備
高温仕様耐熱扉
オーバースライダー・ドックシェルター
防火仕様防熱扉（200V仕様）
スイングドア・スリットカーテン
シートシャッター
オプション品(スイッチ図鑑)
お気軽にお問い合わせください。087-814-4677受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日は翌営業日に対応いたします ]
お問い合わせフォームはこちら
本社
〒761-0705　香川県木田郡三木町井上3800-22　高松東ファクトリーパーク1号
TEL:087-814-4677　FAX:087-814-4676
東京営業所
〒110-8584　東京都台東区台東4丁目30番7号　富士ビル3階
TEL:03-6264-3318　FAX:03-6284-2870
大阪営業所
〒577-0802　大阪府東大阪市小阪本町1-1-32大一ビル5階
TEL:06-6732-4208　FAX:06-6732-4207
納入事例
図面ダウンロード
会社概要
お問い合わせ
アクセス
Copyright © 松本製作所 All Rights Reserved.
