１３条区画でスプリンクラー設備を免除｜大阪市｜消防設備 - 青木防災(株)
ホーム
ブログ
会社概要
業務一覧
✉
学習塾
法令集
ホーム
ブログ
▶︎　工事
▶︎　点検
▶︎　講習
▶︎　申請
▶︎　誤報
▶︎　消防法
▶︎　民泊
▶︎　その他
▶︎　お役立ち
▶︎　資格・勉強
▶︎　レポート
会社概要
▶︎　トップメッセージ
▶︎　沿革
▶︎　民泊の消防設備
▶︎　福祉施設の消防設備
▶︎　消防設備士について
▶︎　社員紹介
▶︎　石崎部長
▶︎　松本部長
▶︎　中嶋社員
▶︎　花岡社員
▶︎　石塚社員
▶︎　青木部長
▶︎　タマスケ
▶　平井社員
▶　山田バイト
▶　蜂谷社員
▶　ハナコ
▶　梶谷社員
▶　佐藤社員
▶　義平社員
▶　前田社員
▶︎　企業理念
▶︎　アクセス
▶︎　採用情報
▶︎　組織図
▶︎　社員紹介
▶︎　社員旅行
▶　工事部
▶　点検部
▶︎　営業部
▶︎　協力業者募集
▶︎　サービス一覧
▶︎　消防設備の施工
▶︎　点検・報告
▶︎　Aokipedia
▶︎　あ行
▶︎　か行
▶︎　さ行
▶︎　た行
▶︎　な行
▶︎　は行
▶︎　ま行
▶︎　や行
▶︎　ら行
▶︎　わ行
業務一覧
✉
学習塾
法令集
▶︎　消防法
▶︎　消防法施行令
▶︎　消防法施行規則
▶︎　危険物の規制に関する政令
▶︎　危険物の規制に関する規則
▶︎　大阪市火災予防条例
▶　大阪市火災予防条例施行規則
▶︎　建築基準法
▶︎　建築基準法施行令
▶︎　大阪府建築基準法施行条例
▶　消防用設備等の設置に係る運用基準
消防設備の青木防災
▶︎　消防法 · 22日 5月 2019
１３条区画でスプリンクラー設備を省略
煙を排出する有効な排煙窓を設置することも。
消防法令施行規則第１２条の２、及び第１３条で定められている防火区画の条件が満たされれば、スプリンクラー設備の設置が不要である防火対象物とみなされます。🏢(;´Д｀)👌✨
ただし、スプリンクラー設備という強力な消火設備の設置を除外するだけあり、その条件は厳しく設定してあります。⚠💦
例えば、貫通部の耐火処理や防火ダンパの設置など、延焼のおそれのある箇所は徹底的に塞ぐ規則になっています。🙈🙊🙉
✍（´-`）.｡oO（設計当時からスプリンクラー設備の除外を志向しなければ…、、クリアするのが難しいような決まりも…。。）
１３条区画について
今回の記事タイトルでもある “１３条区画” は消防法施行規則の１３条にて定められている事から、消防関係者や防災屋の中で “スプリンクラー代替区画” を指す用語となっています。🚒
そのスプリンクラー代替区画には、大きく以下の２つの考え方があります。✌( ﾟДﾟ)❕
スプリンクラーヘッドの設置義務が “当該対象部分” から除外される場合。
スプリンクラー設備の設置基準面積から、防火区画された部分の面積を除外できる場合。
▶　消防法施行規則第１３条
特例承認・除外願出書
✍（´-`）.｡oO（所轄消防署で貰った書類を参考にして…、、実際に特例承認・除外願いを作成して提出してみました…。。）
特例承認・除外願出書の表紙。　※クリックで拡大
除外願出理由と１３条区画形成の施工概要の見本。 ※クリックで拡大
願出理由の箇所は “別紙参照” として、文章をWordで書いておく事で、万が一ミスがあっても表紙ではなく別紙を直せるようにしておいた方が良いと指導を受けましたので言いなりになっておきました。👂♪笑
また、今回は施工概要の(３)に該当する防火戸類はありませんでしたので、記載を省略しました。✂
除外願いの別紙参照箇所
そのまま書いただけなんで、あんまり期待しないでくださいね。
Dスプリンクラー設備＿特例詳細別紙.docx
Microsoft Word 13.9 KB
ダウンロード
地獄の添付図書一覧
📖（´-`）.｡oO（こりゃあ多いですわ…、、まず既設だと書類無かったら不可能ですね…。。）
スプリンクラー設備の除外願出書添付図書一覧表…。　※クリックで拡大
除外願いの書類たち…。
分厚っ！！((((；ﾟДﾟ))))🍖
しかも、まだこれで足りない資料いくつかありますからね…。💦
まあ、上記の書類を全部一式耳揃えて提出したら何千万円もするスプリンクラー設備の設置をしなくてもよくなるわけですから、そのことと比べると痛くも痒くもない労力ですね。🙈🙊🙉笑
✍（´-`）.｡oO（いつまでこういうの紙媒体でやってんだろ…。。）
▶　点検報告書“電子化”で生産性UP⁉
誓約書と委任状も…
📚（´-`）.｡oO（特例系の手続きの際には…、、誓約書と委任状がつきものですね…。。）
▶　避難器具が設置できない箇所の特例
特例承認・除外願いと同時に提出する“誓約書”
防災屋が代理人として申請する為の“委任状”
開口部や貫通部の制限
最近建った高層ビル等は、防火区画の要件を満たしている事が比較的多いそうです。🏢
防火区画された部屋の例。
防火区画部分の開口部の大きさは以下の制限があります。💡
一つの開口部面積≦４㎡
かつ
開口部の面積の合計≦８㎡
また、区画を貫通する風道には、貫通部または近接する部分に防火ダンパーを設けることとされています。
✍（´-`）.｡oO（お金が…、、かかりますね…。。）💸
参考：さいたま市
▶　防火設備定期検査について
無窓階はNG！
スプリンクラー代替区画は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物の階です。🏢
延焼のおそれが少ないとのことでスプリンクラー設備を設置しなくてよいことになっていますが、上記にもあった通り無窓階と地階に関しては火災による危険が大きいため適用できません。❕
以前、(１６)項イ 複合用途防火対象物の大部分を(５)項イにするに辺り、スプリンクラー設備の設置義務が生じることになり、１３条区画を検討したのですが “まず無窓階やん” となり、有効な開口部を作れるかどうかを探すことになりました。🔎(;´Д｀)💦
▶　無窓階かい！？
１３条区画の規定を受けられる部分
✍（´-`）.｡oO（厳密に言うと…、、消防法施行規則第１３条の２についてのお話です…。。）
スプリンクラー設備の設置基準面積から１３条区画部分を除外。
１３条区画(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分など)は、防火対象物の用途によっても適合できない場合があります。💡
上述した(５)項イ 民泊や(１５)項のその他事業所等は、１３条区画によって、その階のスプリンクラー設備は免除されます。🍥
以下に示す防火対象物の用途は１３条区画で除外できません。
(２)項 キャバレー・遊技場・カラオケなど🎤
(４)項 百貨店・物販店舗🏪
(５)項ロ 共同住宅🏠
(１６)項イ で上記の防火対象物用途があるもの🏢
（´-`）.｡oO（(５)項ロの共同住宅は…、、複合用途の一部でなく単一の防火対象物の場合はNGなんです…。。）
参考：さいたま市
また、(５)項ロ 共同住宅の１１階以上はいずれもスプリンクラー設備が必要になります。⛲
▶　令別表１の防火対象物
スプリンクラーヘッドのみ設置除外
ただし、(２)項 キャバレー・遊技場・カラオケと(４)項 百貨店・物販店舗及び(１６)項イで(２),(４)の用途がある防火対象物では、１３条区画をすればスプリンクラーヘッドのみ設置対象部分からは除外可能となります。💯
🎤（´-`）.｡oO（１５m包含の…、、補助散水栓のみでOKということか…。。）
しかし、(５)項ロ 共同住宅は１３条区画をしてもスプリンクラーヘッドの設置対象部分を除外することはできません。🚫💦
▶　(５)項ロ 共同住宅
“１２条の２” で定められる構造
１２条の２区画された(６)項ロの防火対象物。　※クリックで拡大
同法第１２条の２(スプリンクラー設備の設置を要することを要しない構造)にも触れてさせて頂きます。📖
画像の通り、白色の区画は１００㎡以下に、黄色の区画は２００㎡以下にする必要があります。🎨❕
✍（´-`）.｡oO（黄色い共用部分が２００㎡以下になるように、、防火シャッターなどで区画する必要があることも…。。）
また、共用部分に面している各部屋の扉は、部屋内の炎が延焼しないように防火戸または特定防火戸としなければなりません。🚪
参考：さいたま市
▶　防火戸・防火シャッター
スプリンクラー代替区画クイズ…！🎩
Q. 以下の、複合用途防火対象物でスプリンクラー設備の設置義務が生じない階を述べよ。
とある(１６)項イ複合用途防火対象物について‥。
A. ４階のみ。
【👓よくわかる解説👓】
(１６)項イ 複合用途防火対象物で、１３条区画された部分以外の特定用途の床面積合計が３,０００㎡以上になると、１３条区画された部分を含めてスプリンクラー設備の設置義務が生じます。💡
スプリンクラー設備の設置基準に算定される床面積合計は、６階が無窓階で１,０００㎡、１～３階は特定用途で１,０００㎡ずつの合計４,０００㎡になります。🔢♪
その為、４階の(１５)項 以外のフロアにはスプリンクラー設備の設置義務が生じますが、１３条区画され、かつ有窓階である５階と７階に関しては、スプリンクラーヘッドのみ省略できます。👌✨
参考：さいたま市
▶　またコッソリと民泊の消防法が改正されました
まとめ
第１３条で定められている防火区画の条件が満たされれば、スプリンクラー設備の設置が不要である防火対象物とみなされた。✅
貫通部の耐火処理や防火ダンパ設置など、延焼のおそれのある箇所は徹底的に塞ぐ等、条件は厳しく設定してあった。✅
防火対象物の用途によって、１３条区画で除外できなかった。✅
<<前へ｜｜次へ>>
▶　ブログページへ
tagPlaceholderカテゴリ： スプリンクラー設備, 免除, 防火区画, １３条区画, 消防法施行規則第１２条の２, 消防法施行規則第１３条
コメントをお書きください
コメント: 0
TEL：06-6795-2664
※ご質問はブログのコメント欄にお願いします。
✉：info@aokibosai.com
FAX：06-6792-3550
消防設備設計・施工
消防設備の改修・新設
取扱い消防設備一覧
施工実績・実例
消防用設備点検
消防点検お済みですか？
消防用設備点検スキーム
消火・避難訓練
防火対象物点検
防火対象物点検について
防災管理点検について
点検済表示制度とは
定期報告
防火設備定期検査
建築設備定期検査
特定建築物定期調査
会社概要
青木防災㈱について
トップメッセージ
青木防災㈱社員
お問い合わせ
ブログ一覧
採用情報
Aokipedia
その他
企業公式SNS
学習塾
相互リンク集
火災・防火に関する知識
予防課の連絡先一覧 ㊙
防火コンサルタント
電子消防関係法令集
消防設備の施工・点検・訓練は大阪市の青木防災へ。
概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
©2016-2020 AokiBosai&Co.,Ltd. All Rights Reserved. 青木防災(株)
ログアウト | 編集
トップへ戻る
