屋内消火設備の呼水槽ボールタップ交換工事【長岡市｜マンション】実績金額￥24,000 - 新潟市｜消防設備機器の修理交換・移設・改修工事
新潟市の消防設備工事｜修理交換・改修
ホーム
実績と費用
ご利用の流れ
Ｑ＆Ａ
会社案内
スタッフ紹介
求人
ブログ
サイトマップ
お問い合わせ
ホーム
実績と費用
ご利用の流れ
Ｑ＆Ａ
会社案内
スタッフ紹介
求人
ブログ
自動火災報知設備工事
照明工事
誘導灯工事
非常用発電機
換気扇工事
消雪用井戸ポンプ設置工事
会議室用AV設備
インターホン
ブレーカー交換工事
消防設備補修工事
消防検査
ナースコール
コンセント・スイッチ交換工事
動力用インバーター交換工事
消火器
バッテリー交換
避難器具
排煙オペレーター交換工事
サイトマップ
お問い合わせ
2016/01/21
屋内消火設備の呼水槽ボールタップ交換工事【長岡市｜マンション】実績金額￥24,000
まずは今回の工事費用のお見積書をご覧下さい。
実際にお客様とご契約させていただいた実績価格となります。
工事の詳細手順に関しては以下でご確認ください。
屋内消火栓設備について、消防点検会社エフ・ピーアイがお伝えします。
今回は、屋内消火栓設備の補修工事について触れさせていただこうと思います。
長岡市にある某施設様へ屋内消火栓設備の呼水槽ボールタップ交換工事にお伺い致しました。
経年劣化により給水が完全に止まらない状態だった為、ボールタップの交換に至りました。
給水が止まらない為、給水弁を閉止している状態です。
ボールタップを取り外した状態です。内部で錆や汚れをかみこんでいたと思われます。
上が新品、下が撤去品です。
給水管内を清掃し接続部分にシールテープを巻き、しっかりねじ込んだら完成です。
給水弁を開いても完全に給水が停止しています。滞りなく作業終了です。
設備の経年劣化により、発生する頻度が比較的高い症状です。
分解清掃するか、若しくは給水装置（ここではボールタップ）ごと交換すると改善されます。
私どもも定期点検の際には、かなり注視して念入りに確認する項目でもあります。
屋内消火栓設備の呼水槽ボールタップ交換についてお伝え致しました。
ホーム ｜ 実績と費用 ｜ ご利用の流れ ｜ Ｑ＆Ａ ｜ 会社案内 ｜ スタッフ紹介 ｜ 求人 ｜ ブログ ｜ お問い合わせ
tagPlaceholderカテゴリ： 工事レポート｜消火設備
新潟市の消防設備工事会社
株式会社エフ・ピーアイ
新潟市江南区曽野木2-16-17
Tel 025-284-8640
【受付】8:30〜17:30
【定休】日祝、第2・4土
サイトメニュー
リンク集
パッケージ型 自動消火設備
当社の姉妹サイト
当サイトを知人様にご紹介下さい
Facebook に接続する
プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright © 新潟市の消防工事会社【修理・交換・改修・修繕】株式会社エフ・ピーアイ. All Rights Reserved.
ログアウト | 編集
トップへ戻る
