Определение числа влияющих линий для расчета наведенного напряжения на отключенной воздушной линии электропередачи
Сложившаяся практика субъективного учета в качестве влияющих воздушных линий электропередачи (ВЛ) только одной или нескольких произвольно выбранных ВЛ может привести к существенному занижению расчетного значения наведенного напряжения. Для определения достаточного числа влияющих линий, позволяющего провести достоверный расчет наведенного напряжения на отключенной ВЛ, введено понятие зоны влияния на отключенную ВЛ. В качестве влияющих линий рассматриваются все ВЛ, расположенные в зоне влияния на отключенную линию. Разработан расчетный метод определения размера зоны влияния на отключенную ВЛ, что позволяет на практике определить достаточное число влияющих линий для достоверного расчета наведенного напряжения на отключенной ВЛ. По разработанному методу проведены расчеты размера зоны влияния на реальные ВЛ.