Модель потери работоспособности металлоконструкций испарителя холодильной машины
Разработана модель потери работоспособности кожухотрубных испарителей с внутритрубным кипением фреона. Установлено, что процесс потери работоспособности испарителя связан с развитием локальных деформаций теплообменных труб, вызванных замерзанием теплоносителя (воды) в радиальных зазорах вальцовочных соединений труб с трубной решеткой.