Состояние оперативной блокировки безопасности на объектах энергетики и мероприятия по повышению её надёжности
Представлены результаты комплексной диагностики систем оперативной блокировки безопасности (ОББ) на более чем 60 действующих объектах энергетики. По результатам диагностики проведен анализ их текущего состояния: выявлены основные недостатки и наименее надежные элементы, определены основные причины их возникновения. На основе статистических данных проведен расчет надежности как отдельных элементов, так и системы ОББ в целом: истинное значение вероятности безотказности системы ОББ находится в пределах от 0 до 14 %. Предложены технические решения по усовершенствованию систем ОББ, среди которых применение терминалов с алгоритмом блока логики, использование каналов связи по цепям электропитания или радиоканалов для передачи информации о положении оборудования и разрешении/запрете оперирования тем или иным коммутационным аппаратом, снижение влияния «человеческого фактора» за счет обеспечения принципа полноты системы ОББ (для контроля наличия напряжения в высоковольтной линии, которое может быть подано с противоположной ее стороны, устанавливаются датчики напряжения на линейных разъединителях), непрерывный мониторинг состояния системы посредством самоконтроля и периодические полные проверки ОББ на объектах (рекомендуемая периодичность 5 лет), контроль использования деблокирующих устройств (аварийных ключей) путем регистрации их расположения на объекте с помощью специального датчика, резервирование электропитания системы и каналов передачи информации с помощью отдельной аккумуляторной батареи, суперконденсатора или блока бесперебойного питания, использование экранированных кабелей с заземлением экранов с двух сторон для обеспечения требований ЭМС. Перечисленные технические решения реализованы в системе нового поколения ОББ «Блокпост-1», расчетное значение надежности которой составляет 90%. Работа имеет огромное практическое значение, так как внедрение ее результатов позволяет повысить электробезопасность персонала энергообъектов при осуществлении оперативных переключений.