СТАТИЧЕСКИЕ ТИРИСТОРНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В настоящей статье приведена информация по опыту применения статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности СТКРМ в энергосистемах России. Рассмотрено назначение и эффективность применения СТКРМ в зависимости от объекта установки. Детально анализируется опыт применения СТКРМ на примере подстанции 220 кВ «Афипская» (Краснодарский край). Отражен тот факт, что помимо обеспечения требований по основным показателям качества электроэнергии СТКРМ осуществляют разгрузку сетевых трансформаторов и питающих линий электропередачи от реактивной мощности и, тем самым, снижают в них величину действующего тока и активных потерь, что позволяет увеличить передаваемую активную мощность без установки нового оборудования. В выводе проведенных исследований оговаривается аналогия с охраной окружающей среды, так как СТКРМ являются своего рода «очистными системами» для энергетической среды, восстанавливая качество электроэнергии, испорченное потребителями, и снижая активные потери на ее передачу. Указан срок окупаемости СТКРМ, который в среднем составляет от 1 до 3 лет.