Повышение достоверности диагностирования трансформаторного оборудования в аварийной ситуации
При возникновении повреждений в трансформаторах происходит срабатывание газовой защиты на «сигнал» и/или «отключение». Рядом нормативных документов установлены требования по проверке наличия или отсутствия газа в газовом реле после каждого срабатывания газовой защиты с последующим его анализом на горючесть и компонентный состав. По результатам анализа одного субъекта электроэнергетики за десятилетний период установлена работа газовой защиты у 3% трансформаторов от их общего парка (или в среднем 5 трансформаторов в год). Оценка действий оперативного персонала данного субъекта показала наличие существенных проблем организационного и методического плана в части обеспечения работ по отбору и анализу газа из газового реле, влияющих в конечном итоге на качество принимаемых решений, ошибки в которых ведут к серьезным проблемам. Вышеизложенное указывает на необходимость анализа и поиска новых технических решений, направленных на повышение эффективности газовой защиты трансформаторов в современной энергетике.