Определение давления вскрытия легкосбрасываемых конструкций с учетом ветровых нагрузок
Введение. Действующие в РФ нормативные документы предписывают в помещениях, не относящихся к взрывобезопасным, предусматривать предохранительные противовзрывные устройства в ограждающих конструкциях здания, обеспечивающие безопасное давление внутри здания (помещения) и в окружающем пространстве. Материалы и методы. Одной из важнейших характеристик легкосбрасываемой конструкции (ЛСК) является давление вскрытия, величина которого определена в ГОСТ Р 56288 «Конструкции оконные со стеклопакетами легко-сбрасываемые для зданий. Технические условия» и должна составлять не более 0,7 кПа. Но данная величина не учитывает влияния ветровой нагрузки на ЛСК, и это приводит к противоречиям между производителями, проектировщиками и надзорными органами. Цель исследования - определение диапазона для давления вскрытия, при котором ЛСК будет способна выполнять свою основную функцию - вскрытие на ранней стадии взрыва газо-, паро-, пылевоздушных смесей и обеспечение безопасного давления внутри здания. Результаты. Проведены расчеты основных и пиковых ветровых нагрузок согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», в результате которых установлено, что давление вскрытия 0,7 кПа сильно ограничивает применение ЛСК в различных ветровых районах. Затем для нескольких конструкций выполнено экспериментальное определение давления вскрытия светопрозрачных ЛСК при испытании на воздействие внутреннего аварийного взрыва. Затем эти же образцы были испытаны на сопротивление ветровой нагрузке. Также отмечено, что при определении ΔPвск необходимо учитывать максимально допустимое давление для выбранного типа здания. Выводы. В результате проведенных исследований авторами предложен диапазон, в котором должно находиться давление вскрытия легкосбрасываемой конструкции.