ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СООРУЖЕНИЯ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 330 кВ С ТРЕМЯ СИЛОВЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ
Установлено, что отключение двух линий и двух трансформаторов при схеме распределительного устройства напряжением 330 кВ «трансформаторы - шины с присоединением линий через два выключателя» и трех установленных трансформаторов на подстанции приводит к снижению коэффициента неготовности в 18,2 раза по сравнению со схемой с двумя трансформаторами. При подключении третьего трансформатора через два выключателя коэффициент неготовности практически не изменяется. При подключении одного из трансформаторов через два выключателя, при полуторной схеме РУ 330 кВ, коэффициент неготовности снижается в 6,6 раза по отношению к схеме РУ 330 кВ «трансформаторы - шины с присоединением линий через два выключателя» при трех трансформаторах.