title: 福建省卫生健康委员会关于印发《福建省农村医疗卫生机构基础设施管护实施方案》的通知
text: 
  福建省卫生健康委员会关于印发《福建省农村医疗卫生机构基础设施管护实施方案》的通知
              
  
  福建省卫生健康委员会关于印发《福建省农村医疗卫生机构基础设施管护实施方案》的通知
  
  （闽卫基层〔2021〕68号）
  
  
  
  
  各设区市卫健委、平潭综合实验区社会事业局，各县（市、区）卫生健康局：
  
  　　现将《福建省农村医疗卫生机构基础设施管护实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
  
  　　附件：20个试点县（市、区）名单
  
       福建省卫生健康委员会
  
  　　2021年8月12日
  
  
  
  
  
  福建省农村医疗卫生机构
  
  基础设施管护实施方案
  
  
  
  
  　　根据《福建省发改委 财政厅印发关于加快推进农村公共基础设施管护体制改革实施方案的通知》（闽发改农业〔2020〕736号），建立健全农村医疗卫生机构基础设施管护体制，提升农村医疗卫生服务能力和管理水平，结合卫健系统实际，制定本方案。
  
  
  　　一、
  总体要求
  
  　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照省委和省政府工作要求，坚持城乡融合、服务一体，政府主导、市场运作，明确主体、落实责任，因地制宜、分类施策，建管并重、协同推进的原则，补齐农村医疗卫生机构基础设施短板，推进管护机制改革创新，构建适应基层卫生健康事业发展的农村医疗卫生机构基础设施管护体系，推动健康乡村建设，增强广大农民群众的获得感、幸福感和安全感。
  
  　　2021年，在20个县（市、区）开展农村医疗卫生机构基础设施管护试点，乡镇卫生院和村卫生所管护纳入县级管护责任清单。出台省级农村医疗卫生机构基础设施管护方案；2022年，全省涉农县（市、区）启动乡镇卫生院和村卫生所管护工作。到2025年，全省初步建立政府主导、多方参与、市场运作的农村医疗机构基础设施管护体制机制；2035年，农村医疗机构基础设施管护体制基本健全，长效管护机制基本形成，乡镇卫生院、村卫生所基础设施管护基本到位。
  管护范围及标准
  
  　　（一）乡镇卫生院
  
  　　1.房屋建筑耐久年限不应低于二级，建筑安全等级不应低于二级，建筑抗震烈度应在该地区抗震设防烈度的基础上提高1度。
  
  　　2.医疗用房的墙面、顶棚易于清扫、不起尘、易维修；手术间、产房墙面采用瓷砖或其他便于清洁、消毒的材料。地面用材采用防滑、宜清洗的材料；检验用房的地面材料耐腐蚀，便于清洁、消毒；部分医疗设备用房按其设备要求防尘、防静电。化验台、操作台等台面均应采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管采用耐腐蚀的材料。放射科、功能检查等用房有相应的防潮、防辐射、剩余电流保护等设施。供应室、药房（库）、太平间等有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施；药房（库）还应有防潮设施；以及整洁院内路面、完好路灯等公共设施。
  北大法宝，版权所有
  
  
  　　3.供电采用双路电源供电，不能保证持续供电的地区，应设自备电源；电源装配容量应满足现有设备及近期的增容需求；院区内采用分回路供电方式。给水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749），生活饮用水处理设施。医疗废物、污水处理设施，污水排放应达到无害化要求。
  
  　　4.心电图机、离心机 恒温箱等基本设备以及CT、DR、彩超、全自动生化分析仪台、十二导联心电图机台、胃镜台、呼吸机、全自动化学发光免疫分析仪等与诊疗科目相匹配的其他设备、救护车、健康服务车。
  
  　　5.空调、计算机、打印机及网络系统等办公设备。
  
  　　（二）村卫生所
  
  　　1.业务用房至少设有诊室、治疗室、公共卫生室和药房，做到四室分开，相对独立，分区布局合理。常住人口800人以上的村卫生所业务用房面积不少于60平方米。
  
  　　2.诊查床、听诊器、高压灭菌设备等与开展的诊疗科目相应的医疗设备。
  
  
  
  
  剩余50%未阅读，
  继续阅读<i class=”c-icon c-double-arrow-down”/>
  
  
          