한국소방산업기술원위험물시설 및 제품의 성능 등에 관한 규칙/제20조(정기검사의 실시)
제20조(정기검사의 실시)  ① 정밀정기검사는 세부기준 제156조, 중간정기검사는 세부기준 제156조의2에 따라 실시해야 한다. ?개정 2020. 12. 10., 2022. 5. 3.,    ② 정밀정기검사 시 구조안전점검을 실시한 경우 탱크시험자가 제출한 시험성적서 등에 기재된 다음 각 호의 내용 등이 적합한지 확인해야 한다. ?개정 2017. 8. 18., 2020. 12. 10.,   1. 시험자·검사자 또는 판정자의 자격 여부 ?개정 2017. 8. 18.,   2. 시험장비의 검·교정 적정여부,   3. 시험범위 및 시험개소선정의 적정여부,   4. 기타 기재사항의 누락 등 관련규정에 적합한지 여부,    ③ 정기검사 결과가 세부기준에 부적합한 경우 다음 각 호에 따라 재검사를 실시할 수 있다. 개정, 2022. 5. 3.,   1. 신청자는 정기검사 신청서에 재신청임을 명기해야 한다.,   2. 재신청 시 보수 등의 실시결과를 첨부해야 한다.,   3. 적합판정을 받은 검사항목은 생략할 수 있다.,   4. 재검사 부위는 부적합 부위 및 종전에 검사하지 않은 부위에 대하여 실시한다.,    ④ 삭제 ?2022. 5. 3.,    ⑤ 삭제 ?2022. 5. 3.,    ⑥ 삭제 ?2022. 5. 3.,    ⑦ 정기검사 성적서는 다음 각 호의 서식을 사용한다. 신설, 2022. 5. 3.,   1. 정밀정기검사성적서 등은 이 규칙 별지 제96호 및 제97호서식을 사용한다.,   2. 중간정기검사 성적서는 이 규칙 별지 제98호의 서식을 사용한다.,    ⑧ 세부기준 제156조제7항제13호 및 제156조의2제3항제12호에 따른 기술원장이 정하는 사항은 다음 각 호와 같다. 신설, 2022. 5. 3.,   1. 물분무설비의 작동에 관한 사항,   2. 대기밸브부착 통기관의 인화방지망에 관한 사항,    ⑨ 정밀정기검사의 외관검사와 중간정기검사 실시 결과 수정이 가능한 경미한 결함을 발견한 경우에는 불합격으로 판정하지 않고 재시험을 할 수 있다. 신설, 2022. 5. 3.