한국마사회 안전보건관리규정/제32조(전기설비 안전)
제32조(전기설비 안전)  ① 안전보건관리책임자는 감전 위험이 있는 충전부분에 대하여 감전을 방지하기 위하여 다음 각 호의 방법 중 하나 이상의 방법으로 방호하여야 한다.  1. 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함(外函)이 있는 구조로 할 것,   2. 충전부에 충분한 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치할 것,   3. 충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감쌀 것,   4. 발전소·변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화할 것,   5. 전주 위 및 철탑 위 등 격리되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람이 접근할 우려가 없는 장소에 충전부를 설치할 것,    ② 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 부분에 대하여 접지를 하여야 하며, 항상 적정상태가 유지되는지를 점검하고 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 재설치하여야 한다.  1. 전기 기계·기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대,   2. 물기 또는 습기가 있는 장소에 설치되어 있거나 지면이나 접지된 금속체로부터 수직거리 2. 4미터, 수평거리 1. 5미터 이내에 고정 설치되거나 고정배선에 접속된 전기기계·기구의 노출된 비충전 금속체,   3. 전동식 양중기의 프레임과 궤도,   4. 고압이상의 전기를 사용하는 전기 기계·기구 주변의 금속제 칸막이·망 및 이와 유사한 장치,    ③ 다음 각 호의 전기 기계·기구에 대하여 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 누전차단기를 설치하여야 하며, 전기기계·기구를 사용하기 전에 누전차단기의 작동상태를 점검하고 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 교환하여야 한다.  1. 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구,   2. 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤 장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구,   3. 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기 기계·기구,   4. 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구,    ④ 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에서 전기 기계·기구를 사용하는 경우에는 「산업표준화법」 에 따른 한국산업표준에서 정하는 기준으로 그 증기, 가스 또는 분진에 대하여 적합한 방폭성능을 가진 방폭 구조 전기 기계·기구를 선정하여 사용하여야 하며, 방폭 구조 전기 기계·기구에 대하여 그 성능이 항상 정상적으로 작동될 수 있는 상태로 유지·관리되도록 하여야 한다.   ⑤ 정전작업을 위해 전로를 차단하는 경우 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다.  1. 전기기기 등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것,   2. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방·확인,   3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착하여야 하며, 그 세부기준은 안전보건경영시스템의 지침으로 정하여 운영할 수 있다. ?2020. 1. 23.,   4. 잔류전하를 완전히 방전시킬 것,   5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전여부 확인,   6. 단락 접지 기구를 이용하여 접지,    ⑥ 정전작업 중 또는 작업을 마친 후 전원을 공급하는 경우에는 감전의 위험이 없도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.  1. 작업기구, 단락 접지기구 등을 제거하고 전기기기 등이 안전하게 통전 될 수 있는지를 확인,   2. 모든 작업자가 작업이 완료된 전기기기 등에서 떨어져 있는지를 확인,   3. 잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거,   4. 모든 이상 유무를 확인한 후 전기기기 등의 전원을 투입할 것,    ⑦ 충전전로를 취급하거나 그 인근에서 작업하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.  1. 충전전로를 방호, 차폐하거나 절연 등의 조치를 하는 경우에는 전로와 직접 접촉하거나 도전재료, 공구 또는 기기를 통하여 간접 접촉 금지,   2. 작업에 적합한 절연용 보호구를 지급·착용,   3. 해당 전압에 적합한 절연용 방호구를 설치,   4. 활선작업용 기구 및 장치를 사용,   5. 근로자가 절연용 방호구의 설치·해체작업을 하는 경우에는 절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구 및 장치를 사용,   6. 노출 충전부의 접근한계거리 이내로 접근 금지,    ⑧ 다음 각 호의 작업에 사용하는 절연용 보호구, 절연용 방호구, 활선작업용 기구, 활선작업용 장치에 대하여 각 사용목적에 적합한 종별·재질 및 치수의 것을 사용하여야 하며, 안전한 성능을 유지하고 있는지를 정기적으로 확인하여야 한다.  1. 밀폐공간에서의 전기 작업,   2. 이동 및 휴대장비 등을 사용하는 전기 작업,   3. 정전 전로 또는 그 인근에서의 전기 작업   4. 충전전로에서의 전기 작업,   5. 충전전로 인근에서의 차량·기계장치 등의 작업