한국가스공사 배관시설이용규정/제15조(품질)
제15조(품질)  ① 시설이용자가 공사 배관시설에 천연가스를 인입할 때 준수하여야 하는 품질기준은 아래에서 정하는 경우를 제외하고 천연가스 공급규정 제40조(공급가스의 성분 및 열량 등) 및 도시가스의 품질기준 등에 관한 고시에 따른다. ?개정 2012. 7. 10., 2016. 12. 6.  1. 시설이용자가 인입하는 가스의 월가중평균열량은 기준열량 ± 1% 이내이어야 하며, 공사와 시설이용자는 기준열량 결정을 위한 협의체를 구성하고 기준열량 결정에 필요한 각사의 도입량(일정 및 열량)과 재고량 등의 자료를 상호 공유·분석하여 1년 단위의 월 예상가중평균열량을 분기마다 산정한 후, 이를 매분기 개시 5영업일 이내에 공사와 시설이용자에게 통보한다.  2. 그 밖의 품질기준은 다음과 같다.    가. 연소속도(웨버지수)는 천연가스 공급규정에 따른다.    나. 압  력: 인입지점의 공사 배관압력이상 ~ 6.864 MPa (70 kgf/㎠)이하 *  다. 온  도: 0 ℃ 이상    라. 올레핀: 0.1 mol% 이하. 단, 천연가스 증열용 LPG의 올레핀 함량은 1.5 mol% 미만이어야 한다.    마. 삭제    바. 부취제: THT (Tetra Hydro Thiophene)와 TBM (Tertiary Butyl Mercaptan)을 7대3의 비율로 섞은 혼합물     - 기준 농도: 15 mg/N㎥     - 주입량 범위: 12~20 mg/N㎥   ② 공사 배관시설에 인입되는 시설이용자 천연가스의 열량, 성분, 압력 및 온도, 연소속도 등에 대한 측정지점은 인입계량지점으로 한다.   ③ 시설이용자의 인입가스에 대한 품질검사는 [별표 2]  배관시설 인입가스 품질검사기준 에 따르며, 품질검사 및 품질기준 변경할 때 시설이용자와 공사는 별도로 합의하여 변경할 수 있다.   ④ 시설이용자는 제1항 각 호의 천연가스 품질기준을 준수하지 아니하여 그 결과 공사 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우 그에 따른 일체의 책임을 부담하며, 인입가스의 월 가중평균열량이 기준열량 ± 1%를 초과하는 경우에는 다음 산식에 따라 산정한 금액을 공사에 납부하여야 한다. ?개정 2012. 7. 10.    가. D = F×┃(C-A)/C┃    나. D : 본항에 따라 산정한 금액    다. F : 해당 월 공사 발전용 요금 원료비 단가(원/MJ) × 인입 가스량(MJ)    라. C : 기준열량 (MJ/Nm3)    마. A : 인입가스의 월 가중평균열량 (MJ/Nm3)   ⑤ 인출계량지점에서 공사가 시설이용자에게 인도하는 천연가스 품질기준은 천연가스 공급규정 제40조(공급가스의 성분 및 열량 등) 및 도시가스의 품질기준 등에 관한 고시를 준용한다. 공사는 인출가스 품질기준을 준수하지 아니하여, 그 결과 시설이용자 또는 제3자에게 손해가 발생한 경우 그에 따른 일체의 책임을 부담하며, 인출가스의 월 가중평균열량이 모든 인출지점(공사 수급지점 포함)에서 측정하여 합산한 가스열량의 월 가중평균치 대비 ±2%를 초과하는 경우에는 천연가스 공급규정 제34조제2항에서 산정한 금액을 시설이용자에게 지불하여야 한다. ?개정 2012. 7. 10., 2016. 12. 6.