한국수자원공사 수돗물공급규정/제27조(수도미터의 설치기준)
제27조(수도미터의 설치기준)  ① 고객의 수도미터는 용수구별로 1대 설치를 원칙으로 합니다. ?개정 2011. 12. 20.,    ② 수도미터 설치는 사용유량·수질·수압 및 관의 재질·수도미터 전후부의 직관거리 및 관의 기울기 등을 고려하여 적합한 형식과 구경을 선정하여야 하며, 전자기, 초음파, 차압식 수도미터의 경우 환경부의「유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침」 에 따라 최소유속이 0.3m/s 이상 확보되도록 설치해야 합니다. ?개정 2011. 12. 20.,    ③ 「계량에 관한 법률」 에 따라 검정유효기간이 정하여진 수도미터는 유효기간 만료 전에 검정을 필한 신품 수도미터로 교체 설치하거나, 공인기관으로부터 재검정을 받아 설치합니다. ?개정 2011. 12. 20., 2020. 2. 24.,    ④ 「계량에 관한 법률」 에서 검정유효기간을 정하지 않은 수도미터 중 구경이 350mm를 초과하는 공사 소유의 수도미터는 공사가, 고객 소유의 수도미터는 고객이「국가표준기본법」 에 의한 국가교정업무 전담기관의 교정을 받아 사용하여야 하며, 교정주기는 2년 이내로 합니다. 다만, 초음파식 유량계를 기준유량계로 사용하여 교정할 경우에는 수도미터가 설치된 지점에서 교정할 수 있으며, 이 경우 기준유량계의 설치는 제2항에 규정된 수도미터 설치기준을 따릅니다. ?개정 2011. 12. 20., 2017. 10. 11., 2020. 2. 24.,    ⑤ 수도미터는 수돗물사용량이 적정사용유량 범위 내에 있는 것을 선정하여 불감수량이 발생하지 아니하도록 하여야 합니다. ?개정 2011. 12. 20., 2020. 2. 24.,    ⑥ 수도미터는 계량의 정확도를 유지할 수 있도록 유의하여 설치하여야 합니다. ?개정 2011. 12. 20.,    ⑦ 전원을 사용하는 수도미터는 정전시간을 알 수 있도록 반드시 시간계를 설치해야 합니다. ?개정 2011. 12. 20., 2020. 2. 24.