한국전력공사기본공급약관/제41조(역률의 유지)
제41조(역률의 유지)  ① 고객은 전체 사용설비의 역률을 지상역률(遲相力率) 90%(이하 *기준역률 이라 합니다) 이상으로 유지해야 합니다.,    ② 고객은 제1항의 기준역률을 유지하기 위하여 적정용량의 콘덴서를 개개 사용설비별로 설치하되, 사용설비와 동시에 개폐되도록 해야 합니다. 다만, 고객의 전기사용 형태에 따라 한전이 기술적으로 타당하다고 인정할 경우에는 사용설비의 부분별로 또는 일괄하여 콘덴서를 설치할 수 있습니다. 이 때 고객은 콘덴서의 부분 또는 일괄개폐장치 등 한전이 인정하는 조정장치를 설치하여 진상역률(進相力率)이 되지 않도록 해야 합니다.