Rohový ventil: zariadenie, varianty, funkcie
Ako sú rohové žeriavy pre radiátory? Akými znakmi môžu byť tieto výrobky klasifikované? Aké funkcie môžu vykonávať pri páse ohrievača? Pokúsme sa odpovedať na tieto otázky.
Jedna z možností pre pripojenie radiátora.
funkcie
Hlavná funkcia žeriavu je celkom zrejmé - blokuje chladiacu kvapalinu prúdiacu do radiátora.
- vypnúť vykurovanie za teplého počasia;
- na demontáž radiátora v prípade poruchy.
Avšak nie menej dôležitá je funkcia nastavenia priepustnosti vložky, ktorá umožňuje flexibilné nastavenie vykurovacieho výkonu ohrievača. Toto nastavenie sa môže vykonať ručne alebo v plne automatickom režime. v druhom prípade je chladič schopný udržať požadovanú teplotu vo vnútri bez účasti majiteľa.
klasifikácia
Rohové žeriavy pre vykurovacie zariadenia je možné rozdeliť do troch kategórií.
Typ ventilu
Tento parameter priamo súvisí s funkčnosťou žeriavu.
Na predaj nájdete tri druhy výrobkov:
- Guľový ventil. Má iba dve pracovné miesta - "otvorené" a "zatvorené". Nastavenie priechodnosti guľových ventilov nie je určené.
Malo by sa objasniť: prísne povedané, je stále možné meniť prietok potrubia pomocou tohto produktu; presnosť úpravy bude však pod akoukoľvek kritikou.
Pri silných mrazoch je príliš zatvorený ventil celkom schopný spôsobiť rozmrazenie batérie, takže je lepšie použiť vhodnejšie ventily na jemné ladenie tepelného výkonu.
Priame a uhlovité guľové ventily.
- Škrtiaca klapka je určená na ručné nastavenie prenosu tepla.
- Termostatický ventil, ktorý umožňuje používať termickú hlavicu na nastavenie určitej teploty v miestnosti a jej udržiavanie automaticky.
materiál
Závitové závitové kohútiky sú vyrobené z mosadze, kovu, ktorý je odolný voči korózii a agresívnym médiám a netvorí galvanický pár s žiadnym materiálom použitým pri inštalácii vykurovacích systémov. Vo väčšine prípadov sú dodávané s ozdobným pokovovaním niklom a chrómom: mosadz má tendenciu tmavnúť pri dlhšom kontakte s vlhkosťou.
Spolu s celokovovým sa dá naraziť na radiátorový polypropylénový uholný ventil so spojkou pre rúry na zváranie. Ako je ľahké uhádnuť, je navrhnuté pre inštaláciu s polypropylénovou vložkou a umožňuje bez ďalších príchytiek - adaptérov.
Rýchle spoje
Prípadne sa produkty, ktoré nás zaujímajú, môžu dodávať s rýchloupínacím spojením s tesnením a maticou - takzvanou americkou. Univerzálne sa používa s hliníkovými a bimetalovými radiátormi a umožňuje skrátiť čas na demontáž ohrievača na 30-40 sekúnd.
Americká verzia umožňuje rýchle spojenie.
Okrem toho: jeden z najbežnejších problémov radiátorov inštalovaných na ťažných tyčiach má pretekať pod poistnou maticou.
Pripojenie Američana zo zrejmých dôvodov úplne odstráni problém.
Vo fotolaboratórnom rohovom ventile s americkým pod PP.
zariadenie
Ako sú žeriavy rôznych typov?
lopta
Ich dizajn je vývojový vývoj korkových batérií používaných na plyn a vodu na dlhú dobu. Voda sa prekrýva pri otáčaní rúrky, ktorá má v tomto prípade tvar gule s dokonale upraveným povrchom. Utesnenie zástrčky a jej drieku, ktoré sa jej pohybuje, je vyrobené z tepelne odolných polymérov s nízkym koeficientom trenia - teflón a teflón.
tlmivky
Štrukturálne, škrtiace ventil silne pripomína dobrý starý závitový ventil, ale s niekoľkými vylepšení:
- Uzatváracie vložky nahradené tesniacou gumou alebo PTFE tesnením odolným voči opotrebovaniu;
- Ventil je stacionárny voči drieku a vo väčšine prípadov nemá gumové tesnenie. Tesnosť je zabezpečená prekrytím kovových častí. Tento dizajn robí produkt mimoriadne odolný.
Termostatický ventil
Princíp jej fungovania je založený na teplotnej expanzii médií. Hlavným konštrukčným prvkom je vlnovec naplnený tuhou alebo kvapalnou látkou s veľkým koeficientom rozťažnosti.
Dierka spája vlnovce s ventilom, ktorý škrtí prietok chladiacej kvapaliny. Pri zahrievaní tepelnej hlavy sa vlnovce predlžujú a blokujú prietok; pri ochladzovaní naopak skracuje a otvára ventil.
Dôležitý bod: pri inštalácii ručne musí byť tepelná hlava nainštalovaná horizontálne.
Pokyn je spojený so skutočnosťou, že prenikanie rozširujúceho vlnovca do prúdu teplého vzduchu vystupujúceho z vložky vyradí reguláciu teploty.
Zariadenie termostatického ventilu a tepelnej hlavy.
rozmery
Aký by mal byť nominálny priemer žeriavu?
- Uhlový ventil 1: 2 palce je ideálny pre hliníkový alebo bimetalový radiátor s dĺžkou až 10 sekcií.
- Pri väčšom počte úsekov je lepšie zvýšiť priemer vložky na 3: 4 palce (DU20) a pripojenie ohrievača obojsmerne - nižšie alebo diagonálne. (Pozri tiež článok Priemer rúry pre vykurovanie: funkcie.)
Uhol vykurovacieho otvoru 25 - 3: 4 vám umožní pripojiť viacnásobné vykurovacie zariadenie priamo na výmenu tepla.
Náklady na
Voľba jedného alebo druhého typu ventilov a regulačných ventilov je ovplyvňovaná nielen tým, že ich náklady na nákup. Predstavujeme odhadované náklady rôznych typov žeriavov s menovitým priemerom 1/2 palca v ruskom obchode.
Aké žeriavy je lepšie umiestniť na radiátory
Jedným z najdôležitejších zariadení v akejkoľvek súkromnej alebo viacpodlažnej budove sú vykurovacie radiátory. Oteplejú miestnosť počas chladnej sezóny a vytvárajú pohodlnú mikroklímu v každej izbe. Pri výmene batérie je potrebné určiť nielen typ, spôsob inštalácie a pripojenie k potrubiu, ale aj inštaláciu dodatočných technických prvkov. Tieto prvky zahŕňajú ventily, ventily a špecializované batérie pre radiátory.
Aké žeriavy vyberú radiátory
Prečo potrebujeme zariadenia na zastavenie činnosti
Nedávno boli batérie pripojené k zvyšku vykurovacieho systému bez ďalších prvkov. K dnešnému dňu inštalácia takmer každého radiátora automaticky zahŕňa inštaláciu žeriavov. Dôvod týchto zmien je spojený s úsporami a možnosťou neplánovaných situácií.
Ak dôjde k poškodeniu tesnosti vykurovacieho telesa, dôjde k netesnosti, zanesie sa, potom môžete jednoducho otočiť ventil, zablokovať prístup k vode a vybrať batériu na opravu alebo čistenie. Aby ste to dosiahli, nemusíte ani vypúšťať vodu z celého systému. Takéto žeriavy sa nazývajú uzamykanie. Sú namontované na potrubiach, cez ktoré prúdi a vypúšťa tekutinu. V otvorenom režime nebránia voľnému toku vody a v uzavretom režime úplne zablokujú svoj prietok.
Uzatváracie ventily pre radiátory
Kohútik je potrebný na odstránenie vzduchu nahromadeného vo vykurovacom systéme. Zvyčajne sa nazýva "Mayevsky".
Niektoré kohútiky umožňujú nastaviť teplotu vykurovania vykurovacieho zariadenia. S ich pomocou môžete ušetriť na vykurovaní znížením teploty vykurovania batérií alebo ich vypnutím, ak je vonku teplo. Platí to pre súkromné domy a pre rodinné domy.
Typy žeriavov a materiálov, z ktorých sú vyrobené
Neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, ktoré žeriavy by sa mali inštalovať na radiátory. Odlišujú sa od seba nielen cenou, ale aj výrobným materiálom, spôsobom pripájania a vykonávanými funkciami.
Všetky žeriavy sú bežne rozdelené do dvoch skupín:
- Vypnutie alebo nastavenie.
- Termostaticky riadené.
Uzamykacie zariadenia sú určené na riadenie toku vody. Tvar regulačných ventilov pre radiátory je uhlový a rovný. S ich pomocou môžete opraviť alebo vyčistiť akúkoľvek batériu bez vypnutia celého systému.
Priamy ventil chladiča
Uhlový radiátorový ventil
Najdôležitejšia vec pri výbere materiálu, z ktorého je zariadenie vyrobené, je venovať pozornosť jeho odolnosti voči korózii. Typ materiálu závisí od spôsobu pripojenia. Najčastejšie sú kohútiky vyrobené zo syntetickej mosadze. Takéto výrobky sú pripojené na kovové alebo plastové rúrky pomocou závitov alebo sanitárnej armatúry.
Chrómované mosadzné závitové príslušenstvo.
Veľmi obľúbené zariadenia z vysoko kvalitného polypropylénu. Zhora môžu byť pokryté kovovým povlakom. Ako nainštalovať takúto batériu na radiátor? K tomu musíte použiť zváranie. Hlavnou nevýhodou je nemožnosť nahradiť ventil bez vyrezania časti systému.
V sanitárnych predajniach sa niekedy objavujú lacné napodobeniny vyrobené z silienu (zliatiny hliníka a kremíka). Z vonkajšej strany je tento materiál podobný mosadze, ale je rýchlo náchylný na koróziu a hnilobu.
Guľové kohúty
Tento typ zariadenia je najjednoduchší a najbežnejší. Je určený na vypnutie a otvorenie prívodu tepla. Môže to byť len v dvoch polohách - otvorených a zatvorených. Ak je to žiaduce, môže byť inštalované v medzipolohy. V tomto prípade sa jeho opotrebenie zvýši mnohokrát.
Prietok tekutiny je zablokovaný kovovou guľou, ktorá mení svoju polohu pohybom rukoväte. Komponenty tohto žeriavu sú zvyčajne vyrobené z bronzu (ocele, mosadze). Na utesnenie kĺbov sa používajú fluoroplastické tesnenia. V prípade potreby je možné ich nezávisle nahradiť. Ventil je pripojený k chladiču pomocou matice alebo "americkej" (rýchloupínacia spojka pozostávajúca z dvoch protiľahlých koncových spínačov a matice uzáveru).
"American" na upevnenie ventilu
Ktoré guľové ventily sú lepšie? Odborníci odporúčajú nákup zariadení vyrobených z mosadze. Sú odolnejšie a odolnejšie.
Moderné guľové kohúty sú vyrábané s použitím najnovších technológií. Kovové gule sú starostlivo rozomleté. Čím je loptička hladšia, tým je nižšia pravdepodobnosť, že horúca voda preteká cez ňu. Navyše, hladká guľa sa ľahšie otáča, čo znamená, že je pohodlnejšie používať.
Konštrukcia guľového ventilu.
Podľa kapacity sú loptičky rozdelené na:
- štandardné (prejdite 70-80% toku vody);
- úplný vývrt (prejdite všetok prietok tekutiny).
Aby nedošlo k zníženiu účinnosti práce, odporúča sa na vykurovacom radiátore namontovať plný žeriav.
Guľové ventily sú rozdelené na príruby, spojky a zvárané. V radiátoroch sa používajú výlučne spojkové modely. Zvyšné dva typy nie sú vhodné na použitie v súkromných domoch a apartmánoch. Prírubové zariadenia sú napríklad inštalované na potrubiach. Sú silné, odolné a odolné voči vysokému tlaku.
Spojovací guľový kohút
Pri kúpe guľového zariadenia je potrebné zvážiť typ rúr, ktoré sa majú spojiť, ich priemer (v milimetroch alebo palcoch) a prevádzkový tlak. Ventily sú s vnútorným a vonkajším závitom s krimpovacími a lamelovými matricami.
Ak máte v pláne inštalovať iba guľové ventily, potom sú namontované na dvoch potrubiach (napájanie a odlievanie vody) priamo pri vstupe (výstupe) radiátora.
Kužeľové žeriavy
Takéto zariadenia pracujú hladko, na rozdiel od lopty. Môžu byť použité na reguláciu prietoku horúcej vody. Kužeľový ventil pozostáva z rukoväte a kužeľovej tyče so závitom. Pri otáčaní rukoväte sa tyč začne pohybovať pozdĺž závitu a postupne otvára alebo pokrýva prístup kvapaliny. V najnižšej polohe dierka úplne blokuje tok vody. Elastické podložky umiestnené v prstencových drážkach drieku zabezpečujú tesnosť.
Kľúčový radiátorový ventil
Zvyčajne kužeľové kohútiky sú vyrobené z mosadze alebo bronzu. Ale modely s nízkym výkonom sú vyrobené z polypropylénu. Nie sú rozdielne v trvanlivosti, preto sa používajú v systémoch, kde časť rúr je vyrobená z plastu.
Mayevského žeriav
Ihlový ventil (Mayevskyho žeriav) je zodpovedný za odstránenie vzduchu zo systému, ktorý sa tam dostane s vodou (nemrznúca zmes). Odvzdušňovač znižuje účinnosť vykurovania. Akumulovaný vzduch stúpa a zhromažďuje sa na najvyššom bode radiátora. To je dôvod, prečo Mayevskyho kohútik je umiestnený na hornej strane batérie na opačnej strane vstupného potrubia.
Mayevského prístroj sa otvára a zatvára pri otočení skrutkovača alebo špecializovaného kľúča. Odporúča sa vybrať model, ktorý sa dá otáčať skrutkovačom: kľúč sa ľahko stratí. Ak chcete otvoriť ventil na radiátore, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek, až kým nebude počuť syčanie odchádzajúceho vzduchu. Po zastavení syčení sa ventil naskrutkuje.
Mayevsky žeriav má malú šírku pásma, takže je vhodný iba pre moderné radiátory z ocele alebo hliníka. Aby ste sa zbavili vzduchu nahromadeného v liatinovej batérii, potrebujete ventil na vypúšťanie veľkého množstva kvapaliny.
Varovanie! Ak chcete odvzdušniť systém, ku ktorému je čerpacie zariadenie pripojené, je potrebné odpojiť čerpadlo. Inak voda prúdi z otvoru pod tlakom, čo môže viesť k záplave.
Mayevsky žeriav je inštalovaný na hornej časti radiátora
Mayevsky je klasická batéria je mechanický odvzdušňovač. Na predaj sú tiež automatické. Medzi ne patria veľké modely určené pre inštaláciu v autonómnych vykurovacích systémoch a kompaktné, vhodné pre malé radiátory. Pracujú bez ľudského zásahu, otvárajú sa, ak sa akumuluje a uzavrie vzduch.
Automatický odvzdušňovací ventil
Termostatické batérie
Žeriavy tohto typu sú schopné automaticky regulovať tok tekutín a udržiavať pohodlnú teplotu v miestnosti. Hlavnou konštrukčnou súčasťou zariadenia je sifón umiestnený v rukoväti. Ide o kontajner s plynom alebo kvapalinou. Keď teplota stúpa, plyn (kvapalina) v sifóne expanduje, tlak na tiahlo, ktoré klesá a postupne blokuje prístup vody k batérii. Keď klesne teplota, stonka stúpa a zvyšuje tok tekutiny.
Termostat pre vykurovaciu výrobnú spoločnosť Danfoss
Hoci cena termostatických ventilov naplnených plynom a kvapalinou je takmer rovnaká. Mierne sa líšia vo svojom fungovaní. Modely plynu rýchlo reagujú na zmeny teploty, zatiaľ čo kvapalné modely presnejšie ovplyvňujú tok tepla.
Elektronický termostat na vykurovacej batérii
V závislosti od typu termostatického ventilu sa vykoná počiatočné nastavenie parametrov: otáčaním mechanického gombíka alebo nastavením požadovaných hodnôt na intuitívnejšej digitálnej obrazovke.
Výber žeriavu. Profesionálne odporúčania
Ktoré batérie pre radiátory lepšie? Pri výbere ventilov je najprv potrebné zvážiť podmienky, za ktorých sa batéria používa:
- V systéme ústredného kúrenia.
- V súkromných domoch s nezávislým kúrením.
- V bytových domoch s individuálnym kotlom.
Malo by byť zrejmé, že akýkoľvek ventil na chladiči môže len znížiť prietok tekutiny a následne znížiť teplotu vykurovania. Ak je tepelná energia spočiatku malá, potom môže ventil vypnúť iba tok a neregulovať ho.
V miestnostiach s ústredným vykurovaním na batériách je rozumné umiestniť kohútiky výhradne z ocele a mosadze. Kvalita teplej vody pretekajúcej cez potrubia je veľmi nízka, takže nemá zmysel umiestniť nastavovací ventil na vykurovaciu batériu. Zanášajú sa veľmi rýchlo a nebudú môcť vykonávať svoju funkciu.
Správna inštalácia vypnutia a ovládania
V bytovom dome sa odporúča inštalovať vysoko kvalitný guľový ventil na chladič, ktorý odolá tlaku 16-40 barov a teplotám až do 200 stupňov Celzia. Predpokladom je odolnosť voči korózii a mechanickému poškodeniu. V systémoch ústredného vykurovania dochádza často k nárazom vody a dochádza k poklesu tlaku a úplné vypustenie tekutiny v teplom období môže viesť k korózii.
V súkromných domoch je rozumné umiestniť žeriavy pomocou tepelných hláv. Nastavovací ventil namontovaný na radiátore šetrí energiu.
Kohútiky sú teda praktickými a potrebnými uzamykacími mechanizmami, ktoré sa odporúčajú na montáž na každý radiátor. Ich inštalácia by mala byť vykonaná prinajmenšom pre rýchle riešenie núdzových situácií (povodeň v dôsledku poškodenia batérie). Aby bol žeriav dlhší čas, je potrebné ho nielen správne nainštalovať, ale aj vybrať kvalitný.
Ktorá batéria je lepšie vybrať pre radiátory
Zdá sa, čo je jednoduchšie - vyzdvihnúť a nainštalovať batérie pre radiátory v súkromnom dome alebo byte. Škála vykurovacích armatúr, ktoré sú prezentované v obchodnej sieti, je však neočakávane široká, čo ohrozuje bežného muža na ulici, ktorý nerozumie ohrevu vody. Z tohto dôvodu účelom tohto článku je pomôcť ľuďom zistiť, ktoré kohútiky by sa mali umiestniť na batérie a na čo sa používajú v rôznych typoch vykurovacích systémov.
Prečo žeriavy na radiátoroch
Každý ohrievač je samostatným prvkom systému, ktorý potrebuje nastavenie a pravidelnú údržbu. Ak spravujete tok chladiacej kvapaliny cez batériu, v závislosti od potreby tepla môžete dosiahnuť dobré výsledky z hľadiska úspor energie. To znamená, že ventily chladiča a kohútiky na vykurovanie sú navrhnuté tak, aby riešili takéto problémy:
- Úplné orezanie ohrievača zo systému.
- Obmedzenie kanálu nosiča tepla cez batériu.
- Zmena prietoku chladiacej kvapaliny v závislosti od vonkajších podmienok.
- Zostup vzduchu z radiátora a potrubnej siete.
Existuje veľa situácií, v ktorých je ťažké robiť bez vypnutia batérie. Napríklad pravidelne pracuje centralizované vykurovanie v strede jari, keď je už teplé vonku, a byt je len horúci. Iný prípad - potreba vybrať ohrievač na účely výmeny, prania alebo opravy. Pri absencii uzáverov sa akékoľvek opatrenie s radiátorom stáva problematickou.
Brány vložia batériu v retro štýle
Obmedzenie tečúcej chladiacej kvapaliny sa vykonáva s cieľom vyváženia individuálneho vykurovania v súkromnom dome alebo byte. Bez ohľadu na to, aký typ vykurovacieho systému používate, bez vyvažovania s ventilmi budú prvé batérie vždy získať viac vody ako posledné. Ak chcete obmedziť prietok chladiacej kvapaliny na začiatku siete a tým vyrovnať všetky zariadenia navzájom, je úlohou regulovať ventily chladiča.
Automatické riadenie prietoku prichádzajúcej chladiacej kvapaliny je spôsob, ako šetriť energiu používanú na vykurovanie domu. Ak každý kohútik na batérii chladiča udržiava nastavenú teplotu vzduchu v miestnosti a riadi tok vody cez radiátor, potom systém ako celok spotrebuje len požadované množstvo tepla, nie viac. A to je značné úspory.
Problém uvoľnenia vzduchu pri plnení systému alebo počas prevádzky je tiež riešený špeciálnymi vzduchovými kohútikmi na všetkých moderných radiátoroch. Nižšie je zoznam typov ventilov a tvaroviek, ktoré sú uvedené v rovnakom poradí ako úlohy, ktoré vykonáva:
- Polokotové guľové kohúty v rovnom a uhlovom prevedení. Vyrobené z mosadze, bronzu alebo polypropylénu s kovovou vložkou.
- Vyvažovacie ventily radiátora - rovné a šikmé.
- Nastavovacie ventily s termickými hlavicami (termostatické ventily).
- Vzduchové kohútiky - automatické a ručné.
Pre informáciu. Niektorí remeselníci v domácnosti používajú trojcestné zmiešavacie ventily na pripojenie vykurovacích zariadení. Takéto riešenie je zbytočne drahé a zriedka sa používa v praxi.
Teraz je potrebné podrobne zvážiť, ktoré žeriavy majú lepšie umiestniť radiátory v rôznych podmienkach a okolnostiach. Niektoré možnosti sú vo videu zreteľne zobrazené:
Montáž guľových ventilov na batérie
Konvenčný guľový ventil je určený len na prepínanie do 2 polôh: "otvorený" a "zatvorený". Nie je možné regulovať tok chladiacej kvapaliny cez radiátor s jeho pomocou, len aby sa zablokoval. Nasledujúci obrázok predstavuje jednoduchý diagram zapojenia ohrievača s týmto typom armatúr:
Navrhovaná schéma je najlepšou voľbou pre neregulované pripojenie vykurovacieho telesa k bytovým zariadeniam na ústredné kúrenie. Nebudete to musieť vyvážiť, a je bezvýznamné inštalovať termostatický ventil kvôli nízkej kvalite nosiča tepla. Namiesto guľového ventilu na výstupe je takisto vykonávaná inštalácia takzvaného uzatváracieho ventilu, jeho rozdiel je len vo vzhľade.
V závislosti od usporiadania zariadení a vykurovacích potrubí môžete vybrať uhlové kohútik pre radiátor s alebo bez dekoračného náteru. Aj pri výbere výrobku sa odporúča venovať pozornosť pracovnému tlaku uvedenému na tele výrobku alebo jeho pasu. Mal by zodpovedať tlaku v teplej sieti bytového domu.
Rada. Vyberte si na montáž na vykurovacie teleso dobré kohútiky z mosadze s hrúbkou steny a spojenie s maticou - americká. Umožňuje rýchlo odpojiť vložku bez otáčania prvkov. Na potrubie s jednou rúrkou nezabudnite inštalovať obtok s malým odsadením mimo hlavného potrubia.
Vyvažovací ventil
Ventil na nastavenie vykurovacieho dizajnu sa líši od bežnej gule v tom, že môže plynulo zablokovať oblasť prietoku niekoľko otočení. Navyše, po vyvažovaní je možné polohu ventilu fixovať tak, aby nikto náhodne nezrušil nastavenia. Tento typ regulačných ventilov je umiestnený na výstupe z chladiča, ako je znázornené na obrázku:
Ukazuje pristúpenie k dvojvrstvovému horizontálnemu systému, najbežnejšie v súkromných domoch a apartmánoch s individuálnym vykurovaním. Mimochodom, princíp inštalácie kovania s jednostupňovou schémou zostáva rovnaký. Na prívodnom potrubí je umiestnený obvyklý guľový ventil a na zadnej strane - nastavovací ventil. V prípade, že sa v dvojpodlažnom dome uskutoční systém s vertikálnymi stúpačmi, schéma inštalácie príslušnej výstuže vyzerá takto:
Zásada výberu výrobku je rovnaká ako v predchádzajúcej časti. Priame alebo uhlové prevedenie sa vykonáva v závislosti od usporiadania zariadenia a potrubia, je tiež dôležité používať americký na montáž. Venujte zvláštnu pozornosť kvalite odliatku a hrúbke mosadzných stien výstuže. Ak ste položili sieť polypropylénových rúr, neponáhľajte sa kúpiť kohútiky CPD, je lepšie umiestniť adaptéry a spoľahlivé kovové výrobky.
Rada. Vyvažovacie ventily sú umiestnené na všetkých radiátoroch, s výnimkou najnovšej vetvy. Na vložku k nemu stačí dať jednoduché guľové kohúty.
Použitie ventilov s tepelnými hlavicami
Toto sú najlepšie kohútiky, ktoré sa dajú umiestniť iba na radiátory v ohrevnom systéme súkromného domu. Naladený na špecifickú teplotu vzduchu, tepelná hlava pôsobí na drieku ventilu, čo spôsobuje, že otvorí alebo zatvára svoju oblasť prietoku. Týmto spôsobom prebieha automatická kvantitatívna regulácia chladiacej kvapaliny prechádzajúcej cez vykurovacie zariadenie.
Termostatický ventil je inštalovaný na prívodnom potrubí akumulátora a na zadnej strane je nastavený vyrovnávací ventil. Je chybou predpokladať, že vyvažovanie systému bude automaticky vykonávané tepelnými hlavami, v každom prípade sú potrebné ventily. Namiesto nich je inštalácia konvenčných guľových ventilov s centrálnym ohrevom alebo v systéme s priechodným chladiacim prúdom (Tichelmanová slučka). Regulácia toku chladiacej kvapaliny pomocou guľového ventilu je však neprijateľná a nebude fungovať.
Rada. Väčšina modelov termických ventilov má mechanické zablokovanie prietokovej oblasti. Ak máte výrobky bez takéhoto režimu, potom na udržanie batérie budete musieť dať ďalšie uzatváracie zariadenie, ako je znázornené na obrázku:
Vzduchové ventily a náhlavná súprava chladiča
Prakticky vo všetkých moderných radiátoroch je možnosť inštalácie ručných žeriavov Mayevsky na uvoľnenie vzduchu. Niektorí výrobcovia dokonca dokončia svoje výrobky s nimi. Pokiaľ je to potrebné, namiesto ručného odvzdušňovacieho ventilu môžete tiež nainštalovať automatický, ale v praxi to nevyzerá veľmi dobre.
V poslednej dobe sa stáva stále viac populárne položenie vykurovacích rúrok pod úrovňou podlahy a použitie radiátorov so spodným pripojením. Medzi batériou a podlahou zostáva malá medzera, kde nie je vždy možné umiestniť žiadne príslušenstvo. V tomto prípade existuje špeciálna spojovacia súprava s vstavanými kohútikmi, zobrazená na obrázku (vľavo):
Na pravej strane je k dispozícii spúšte pre spodné pripojenie bežného chladiča s bočnými zátkami, má aj ventily a možnosť pripojenia termickej hlavy. Takéto riešenia vyzerajú veľmi esteticky, ale budú vyžadovať maximálne finančné náklady. Ďalšie informácie o náhlavnej súprave sa zobrazujú vo videu:
záver
Ktoré žeriavy na zásobovanie radiátorov závisia od konkrétnych podmienok v každom jednotlivom prípade. Ak nie je potrebná žiadna regulácia, stačí pripojiť ohrievače jednoduchým uzatváracím ventilom, bude fungovať len na vypnutie zariadenia. Vyvažovanie alebo automatické ovládanie teploty v dome vyžaduje inštaláciu vhodných ventilov.
Aké žeriavy je lepšie umiestniť na radiátory
V moderných vykurovacích systémoch súkromných domov alebo bytov na vložke do radiátorov sa takmer vždy inštalujú uzatváracie a regulačné ventily. Predtým boli batérie zvyčajne pripojené priamo k stúpačkám a táto skutočnosť nijako nevyrušila. Avšak, od tej doby sa zmenili priority, každý majiteľ domu prenikal s potrebou úspory energie. Prečo inštalovať žeriavy pre radiátory, ako sa inštalácia ventilov spája s úsporami a ktoré výrobky sú pre tento účel najlepšie, bude popísané v našom materiáli.
Prečo potrebujeme žeriavy na radiátoroch
Pre všeobecné pochopenie trochu objasniť terminológiu. V bežných ľuďoch používame kohútiky ako akékoľvek inštalatérové zariadenie, ktoré má rukoväť na ručné ovládanie toku vody. V skutočnosti je technicky správne zavolať ventilové ventily, ale nie regulovať. To znamená, že je určený len na vypnutie prúdenia kvapaliny a existujú ďalšie zariadenia na reguláciu jej množstva - ventilov a ventilov. Okrem toho sa všetky tieto produkty používajú na batérie.
Na prívodných potrubiach vykurovacích zariadení sa umiestnia uzatváracie ventily na:
- odpojenie batérie v obdobiach roka, keď nie je príliš zima alebo z iných dôvodov;
- uzavretie vody na kontrolu a preplachovanie zariadenia bez vyprázdnenia celej siete potrubia;
- ručné alebo automatické ovládanie prietoku chladiacej kvapaliny a nastavenie jeho množstva v závislosti od teploty v miestnosti.
Prvý odsek zoznamu dobre ilustruje, ako sa inštalácia kohútikov na batérie týkajú úspory energie. Situácia, keď je systém diaľkového vykurovania zahrnutý v teplom období, nie je nezvyčajný. Je to stále dosť teplo vonku a radiátory sú už plné tepla, dom je upchatý. V prítomnosti žeriavu je problém vyriešený jedným otočením rukoväte. A keď je na vstupe alebo na celom dome inštalovaný merač tepla, potom s tým istým pohybom prerušíte tok finančných prostriedkov z rodinného rozpočtu na organizáciu dodávky tepla.
To isté sa deje v súkromnom dome, ktorý je vybavený individuálnym zdrojom tepla. Žeriavy umožňujú vypnúť časť radiátorov v obývačkách alebo dočasne používaných technických priestoroch, napríklad v garáži. Rovnako dôležité pre úsporu a pravidelné splachovanie vykurovacích zariadení. Koniec koncov, čo sa deje: batéria znečistená zvnútra prenáša menej tepla do miestnosti, čo znamená, že tepelný nosič s vyššou teplotou prechádza do spätného potrubia.
Táto chladiaca kvapalina pôjde na vykurovanie bývania susedov a pocítite nedostatok tepla vo vašom byte. Pokiaľ ide o súkromný dom, voda sa vracia do kotla a nie sú žiadne straty. Ale v miestnostiach sa stáva chladnejšia a na získanie potrebného množstva tepla budete musieť zvýšiť teplotu vykurovacieho systému a zvýšiť spotrebu paliva generátorom tepla. Proces znečistenia je šikovný, pretože to trvá určitý čas a stáva sa zrejmé len počas nárastu nákladov na vykurovanie budovy.
Použitie ručných regulačných ventilov alebo automatických ventilov s tepelnými hlavami umožňuje šetriť energiu počas vykurovacej doby udržovaním požadovanej teploty vzduchu v miestnostiach. Ručné ventily pre radiátory vám umožňujú nastaviť prietok chladiacej kvapaliny pri nastavovaní systému tak, aby nepresahoval odhadovaný výkon. Ventily termického ventilu riadia prietok tekutiny v automatickom režime, čím znižujú alebo zvyšujú prietok v závislosti od teploty vzduchu v miestnosti.
Typy žeriavov pre vykurovacie zariadenia
V súčasnosti existujú nasledujúce typy žeriavov pre radiátory:
- rovná a uhlová guľová mosadz s plným priemerom;
- sférický plný otvor z polypropylénu;
- nastavovacie ventily;
- termostatické ventily s manuálnym a automatickým riadením s tepelnou hlavou.
Najbežnejším typom uzamykacích zariadení sú guľové kohúty z mosadze alebo polypropylénu. Hlavným prvkom je oceľová guľa so vzorkou vhodného priemeru pre priechod vody. Je pripevnený k tyči, ktorej rotácia prekrýva chladiacu kvapalinu. Keď je žeriav v otvorenej polohe, výber loptičky je kombinovaný s vnútorným priechodom produktu, v zatvorenej polohe je otočená o 90 °. Smer toku sa nemení.
Pre informáciu. Niektorí známi výrobcovia ponúkajú uzatváracie ventily, v ktorých je inštalovaný vypúšťací ventil na vyprázdnenie chladiča alebo časti potrubia.
Ručný ventil na batérii je konštrukcia, v ktorej kvapalina dvakrát mení smer jej prietoku a prechádza pracovnou časťou sedla. Na zníženie množstva prestupu tepla je tento úsek čiastočne zablokovaný kužeľom alebo podložkou s gumovým tesnením (v starých ventiloch) pripevneným k stonke. Termostatický ventil má podobný dizajn, len tyč s kužeľom sa neotáča pozdĺž závitu, ale je jednoducho stlačená. Stlačenie tepelnej hlavy alebo plastovej rukoväte pre manuálne ovládanie.
Všetky uvedené zariadenia sú k dispozícii v uhlovej konštrukcii. Takýto uhlový kohútik pre radiátor zjednodušuje bočné pripojenie ohrievača na diaľnice prechádzajúce nad alebo pod podlahou. Princíp jeho fungovania je podobný priamym výrobkom.
Inštalácia kohútikov na radiátoroch
Pred vypracovaním odporúčaní, ktoré robia kohútiky na radiátory, uveďme tri typy prevádzkových podmienok pre ohrievače:
- v systémoch diaľkového vykurovania;
- v súkromných domoch a apartmánoch s individuálnym zdrojom tepla;
- v bytových domoch vybavených individuálnou kotolňou.
Na začiatok poznamenávame, že akýkoľvek ventil alebo kohútik pre vykurovacie akumulátory môže iba znížiť alebo zablokovať prietokovú plochu potrubia a nesmie ho zvyšovať. V dôsledku toho regulácia akýmikoľvek prostriedkami je zníženie množstva tepelnej energie dodávanej do batérie. V prípade, keď to nie je dostatočné na začiatku, nemožno hovoriť o žiadnej regulácii, iba prekrývať tok.
Pri centralizovanom vykurovaní budov je kvalita chladiaceho média veľmi žiaduca. Preto sa odporúča vložiť dobré mosadzné kohútiky. Nemá zmysel inštalovať ventily a ventily s termickými hlavami, pretože po niekoľkých rokoch môže byť ich pracovná časť upchaná a ovládanie tepelného nosiča je nemožné.
V centralizovaných sieťach sa pri sezónnom štarte často vyskytujú tlakové kvapky a hydraulické šoky. Guľový ventil použitý v tomto prípade musí byť navrhnutý na tlak najmenej 16 barov. Podľa materiálu je potrebné vybrať produkt vynikajúcej kvality, pretože v teplej sezóne je bežné vyprázdňovať systém, čo zvyšuje koróziu kovov.
Pre súkromné domy, kde existujú všetky možnosti pre úsporu energie, sú najlepším riešením ventily s tepelnou hlavicou. Sú namontované na prívodnom potrubí a na zadnej strane - bežný guľový ventil. Môžete tiež použiť polypropylénové výrobky, ale často nie sú v súlade s interiérom, potom sú skryté za dekoratívnou obrazovkou.
V rámci jednej miestnosti nie je potrebné namontovať termostaty na každú batériu. Pravidlom je to, že ventily sú umiestnené na jednom alebo viacerých vykurovacích zariadeniach, ktorých celkový prenos tepla presahuje 50% z celkového množstva. Zvyšné radiátory sú vybavené prívodnými ventilmi a guľovými ventilmi na vratnej rúre.
Je lepšie inštalovať, ktoré radiátorové armatúry v bytových domoch s individuálnymi kotolňami určuje len projektová dokumentácia. Spravidla sa tento typ dodávky tepla používa v nových budovách alebo po rekonštrukcii celého vykurovacieho systému. Mal by poskytnúť všetky potrebné posilnenie. Maximálne, ktoré si môžete dovoliť, je vložiť kvalitné mosadzné kohútiky na očné linky.
Aby ste v budúcnosti zjednodušili demontáž a vybratie batérie, pri inštalácii ventilov je potrebné použiť takúto dobre známu zmes ako americký. Trh má veľa žeriavov, s ktorými je v súprave. A nakoniec: pre pohodlie vyprázdňovania chladiča sa odporúča na vratnej rúre inštalovať ventily so zabudovaným odtokovým kanálikom.
záver
Inštalácia žeriavu na chladič je v zásade jednoduchá. Aby sa však táto práca nerealizovala každý rok, alebo dokonca počas vykurovacieho obdobia, je najprv potrebné vybrať ten správny výrobok do prevádzkových podmienok. Pri výbere nezabudnite skontrolovať pracovný tlak kohútikov a ventilov s parametrami vášho vykurovacieho systému.
Polypropylénový žeriav
Guľový kohútik z polypropylénu
Guľový polypropylénový ventil je určený na vypnutie prietoku kvapaliny prepravovanej polypropylénovými vodnými potrubiami, ktoré prepravujú studenú alebo horúcu vodu v obytných, administratívnych alebo priemyselných budovách.
Polypropylénový ventil má nízku hmotnosť, jednoduchú inštaláciu, plnú kapacitu, ktorá eliminuje možnosť ukladania a upchatia nečistôt. Vďaka svojej jednoduchej konštrukcii je žeriav PP nepotrebný na opravu alebo údržbu počas celej jeho životnosti.
Guľový polypropylénový kohútik je univerzálnou súčasťou potrubia a môže byť použitý so všetkými zosilnenými a nevystuženými polypropylénovými rúrami.
Polypropylénový žeriav je vyrobený len z moderných ekologicky šetrných materiálov, teleso ventilu je vyrobené z polypropylénu značky Rand Random PPRС kopolyméru, guľový mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, ktorý zabraňuje oxidácii a vytváraniu korozívnych usadenín. Krajina pôvodu Turecko, výrobca SPK, pracovné médium studená a horúca voda, maximálna teplota pracovného média 95 ° C, pracovný tlak 2,5 MPa.
Kulový ventil PPRC
Polypropylénový guľový ventil MINI
Polypropylénový guľový ventil MINI, podobne ako konvenčný polypropylénový ventil, je navrhnutý tak, aby odreže alebo upravoval tok studenej alebo horúcej vody v domácich vodovodoch alebo vykurovacích systémoch v súkromných alebo verejných budovách.
Hlavným rozdielom tohto žeriavu od bežných je, že ovládanie blokovacieho mechanizmu sa uskutočňuje vo forme malej rukoväte motýľa a nie páky. Samotný uzamykací mechanizmus sa nelíši od konvenčného polypropylénového kohútika a je vyrobený z pochrómovanej mosadznej gule.
Kulový ventil PPRC MINI
Guľový ventil OPTIMA kovová guľa
Guľový polypropylénový guľový ventil s kovovým guľovým mechanizmom je určený na vypnutie prúdu vody v systémoch dodávky studenej a horúcej vody, ako aj do vykurovacích systémov vyrobených z polypropylénových rúrok.
Je vyrobený z rovnakého polypropylénu ako obyčajné žeriavy, používa sa so všetkými typmi polypropylénových rúr, vystužených a nevystužených. pretože zámkový mechanizmus je vyrobený z kovu potiahnutého chrómom a nie z mosadze, bolo možné významne znížiť náklady na túto batériu.
Maximálna pracovná teplota, pri ktorej žeriav pracuje, je 95 ° C a prevádzkový tlak je až 20 atmosfér. Krajina výroby Rusko.
Kulový ventil OPTIMA
Guľový ventil pre priamy radiátor
Polypropylénový guľový ventil pre radiátor je potrubná súčasť, ktorá spája guľový kohútik s polypropylénovým uzáverom a americký spojovací článok. Táto konštrukcia žeriava bola navrhnutá špeciálne na uľahčenie pripojenia zariadenia k vykurovaciemu systému.
Vďaka tomuto dizajnu a prítomnosti uzatváracej matice (americkej) je vhodné použiť batériu na inštaláciu pomocou kovových armatúr, oceľových potrubí alebo radiátorov.
Sklápací polypropylénový guľový kohút je vyrobený z polypropylénu značky "Random PPRС kopolymér", krajina pôvodu Turecko, výrobca SPK, pracovné médium je studená a horúca voda, maximálna teplota pracovného média je 80 ° C, pracovný tlak je 2,0 MPa.
Guľový ventil PPRC pre radiátor rovný
Guľový kohútik s uhlovým radiátorom
Rohová polypropylénová batéria pre radiátory je určená na prekrytie potrubia polypropylénu prepravujúceho studenú alebo horúcu vodu v inštaláciách alebo vykurovacích systémoch v obytných, verejných alebo administratívnych budovách.
Vďaka tomuto dizajnu je pri inštalácii s kovovými armatúrami, oceľovými potrubiami alebo radiátormi vhodný uholný PP ventil. Rohový žeriav výrazne znižuje náklady na inštaláciu pripojenia batérií do vykurovacieho systému, ak to bolo skôr potrebné, jednoduchý žeriav + americká spojka + niekedy polypropylénový roh pre požadované otáčanie potrubia, potom teraz môžete urobiť s jedným rohovým ventilom. Na jednej strane je pripojené potrubie a na druhom radiátor. A keď je potreba odpojiť radiátor od systému na vyplachovanie alebo opra- covanie, urobí to v priebehu niekoľkých minút.
Sklápací polypropylénový rohový ventil je vyrobený z polypropylénovej značky "náhodný kopolymér PPRS", krajina pôvodu Turecko, výrobca SPK, pracovné médium je studená a horúca voda, maximálna teplota pracovného média je 95 ° C, prevádzkový tlak je 2,5 MPa.
Polypropylénové radiátorové ventily
LLC Nomitek ponúka polypropylénové žeriavy pre radiátory vykurovania a iné potrubné armatúry z polypropylénu firmy SupraTherm. SupraTherm je vysoko kvalitné spracovanie, najširší sortiment a pomerne nízke ceny, vďaka ktorému sú potrubné tvarovky od rumunského výrobcu populárne v celej Európe.
Polypropylénové radiátorové ventily - všeobecný popis
Polypropylénové žeriavy pre vykurovacie radiátory od spoločnosti SupraTherm, ktoré ponúkame, sa používajú na pripojenie radiátorov k polypropylénovým potrubím. Toto potrubné príslušenstvo je určené na vypnutie prietoku pracovného média pôsobiaceho ako chladiace médium v radiátoroch. Žeriav je spojený špeciálnymi spojmi z mosadze a je spojený s polypropylénovými rúrami klasickou metódou - s použitím metódy zvárania v tvare sokla. Uzavretá časť tejto výstuže je vyrobená z mosadze, ventil žeriavu (samotná rukoväť) je vyrobený z PTFE. Upozorňujeme, že tento žeriav je určený na trvalú inštaláciu, to znamená, že dočasná demontáž za účelom opravy alebo údržby nie je zabezpečená.
To však nemožno pripísať nevýhodám týchto potrubných tvaroviek, pretože polypropylénové batérie pre radiátory SupraTherm sú navrhnuté tak, aby fungovali bez opravy a údržby niekoľko desaťročí a dokonca aj pri intenzívnej prevádzke budú odolávať najmenej 5-7 tisíc cyklov otvárania / zatvárania. Upozorňujeme tiež, že na rozdiel od produktov pre väčšinu konkurentov, ktoré sú určené na prevádzku pri teplotách do +90 ° C, polypropylénová batéria SupraTherm pre vykurovacie telesá odoláva teplotám až do +95 stupňov Celzia. Menovitý tlak - 10 barov. Dodávame, že vykurovacie systémy nie sú jediným možným spôsobom použitia týchto potrubných armatúr. Okrem toho sa tieto polypropylénové kohútiky môžu používať v systémoch zásobovania obytných domov a priemyselných podnikov studenou a teplou vodou, a to aj na výrobných linkách. No, teraz pár slov o výhodách materiálu, aby ste pochopili, prečo sú stroje na vstrekovanie SupraTherm lepšie ako mnohé iné výrobky.
Výhody polypropylénových radiátorových ventilov od firmy SupraTherm
- Odolnosť voči korózii. Potrubné armatúry Supra Therm a, najmä z polypropylénu ventily pre vykurovacie telesá sa nekorodujú, ako PP-R materiál nie je oxidovaný po celú dobu životnosti a nevyžaduje žiadnu dodatočnú ochranu. Polypropylén - materiál odolný a spoľahlivý, ktorý sa nebojí korózie.
- Chemická odolnosť Polypropylén, z ktorého je vyrobený všetok TPA od firmy SupraTherm, má nízky koeficient chemickej aktivity a preto nepodlieha prakticky žiadnym chemickým účinkom, ktorý umožňuje produktom rumunského výrobcu slúžiť dlhé roky bez najmenších problémov spojených s kovovými výrobkami (korózne procesy, sedimenty atď. ).
- Šetrnosť voči životnému prostrediu. Okrem skutočnosti, že polypropylén nereaguje s čerpaným médiom a vzduchom, ktorý môže vstúpiť do potrubného systému, je tiež úplne netoxický, čo robí polypropylénové potrubné armatúry a rúrky úplne bezpečné pre ľudské zdravie a umožňuje použitie polypropylénových vstrekovacích strojov v akýchkoľvek potrubných systémoch vrátane pitnej vody.
- Neprítomnosť drsnosti na vnútornom povrchu TPA od firmy SupraTherm. To vám umožní dosiahnuť maximálnu priepustnosť, ale hlavnou výhodou tohto výkonu je to, že nečistota vstupujúca do potrubia jednoducho nebude mať čo zachytiť a potrubia nebudú upchaté.
- Vynikajúca tepelná izolácia. To pomôže znížiť riziko poranenia pri práci s polypropylénovým TPA od SupraTherm na minimum, pretože regulujúce prvky ventilov a iných ventilov sa prakticky nezohrievajú.
- Jednoduchá a pohodlná inštalácia polypropylénových ventilov pre radiátory. Montáž na chladič sa vykonáva pomocou mosadzných závitových prvkov a pri polypropylénových rúrach je ventil spojený zváraním hrdla, čo vedie k extrémne spoľahlivým a tesným spojeniam počas celej doby prevádzky žeriavu.
- Tepelne stabilizovaný dizajn. V praxi to znamená, že polypropylénové kohútiky pre vykurovacie radiátory firmy SupraTherm budú odolávať teplotným aj tlakovým poklesom a rôznym mechanickým účinkom bez toho, aby boli podrobené rôznym druhom deformácií.
Polypropylénové radiátorové ventily na zakúpenie
Ak chcete vybrať jednu alebo inú TPA, môžete použiť vyhľadávanie v katalógu. Pokiaľ ide o polypropylénové žeriavové žeriavy, môžeme vám ponúknuť oba bežné a uhlové modely guľových kohútov SupraTherm s priemerom otvoru 20 mm. Akékoľvek otázky týkajúce sa sortimentu budú zodpovedané našim odborníkom - inžinierom potrubných systémov spoločnosti Nomitek LLC.
Polypropylénové radiátorové ventily veľkoobchodné
Našim zákazníkom ponúkame veľké i malé veľkoobchodné dodávky z jedného kusu akéhokoľvek potrubného kovania v katalógu. Naše ceny sú rovnako prospešné pre každého zákazníka, čo znamená, že máte jedinečnú príležitosť vyskúšať si to pri hromadnom nákupe akéhokoľvek TPA najprv zakúpením niekoľkých produktov.
Polypropylénové radiátorové ventily cena
Naše ceny pre polypropylénové guľové kohúty pre radiátory sú priaznivé s ostatnými v tom, že pracujeme s SupraTherm priamo bez sprostredkovateľov. A to znamená, že kúpi celý sortiment potrubných armatúr so značnou továrenskou zľavou a môžeme vám ponúknuť tieto výrobky za cenu, ktorá bude v niektorých prípadoch dokonca nižšia ako továrenská cena.
Výber a inštalácia radiátorových ventilov
Pripojenie ohrievačov pomocou správne vybraných ventilov a armatúr zlepšuje funkčnosť vykurovacieho systému a zjednodušuje prevádzku. Ventil vykurovacieho telesa musí byť vyrobený z kvalitných materiálov a musí byť správne namontovaný.
Armatúra pre vykurovacie telesá je rozdelená na uzatvorenie (zatvára prúd chladiacej kvapaliny) a reguláciu (určená na reguláciu intenzity prúdenia). Ventily sú iba ventily, ktoré regulujú - to sú ventily a ventily. V každodennom živote však žeriavy predstavujú všetky typy ventilov a armatúr.
Funkčný účel
Prečo radiátor dokončiť pomocou žeriavov? Ich inštalácia pri pripojení vykurovacích zariadení vám umožňuje:
- úplne vypnite radiátory, ak sa z nejakého dôvodu dočasne nevyžaduje vyhrievanie miestnosti;
- vypnite prietok chladiacej kvapaliny na splachovanie alebo revíziu jednotlivých radiátorov bez vypustenia chladiacej kvapaliny z celého systému;
- nastavte v manuálnom alebo automatickom režime intenzitu prenosu tepla batérie a udržiavajte pohodlnú teplotu v miestnosti;
- odstráňte vzduchové zástrčky z radiátorov, zvyšujete efektívnosť systému a znižujete riziko korózie kovových prvkov.
Typy batérií pre batérie
Ak chcete nainštalovať batériu, postupujte takto:
- ventily pre radiátory (polovičný guľový ventil);
- odvzdušňovacie ventily (Mayevskyho ručný ventil, automatické odvzdušňovacie ventily);
- vyvažovacie ventily pre radiátory;
- regulačné ventily vybavené tepelnými hlavicami (termostatické ventily);
- kohútiky na vypúšťanie chladiacej kvapaliny.
Pri rozhodovaní o tom, ktoré kohútiky sa majú umiestniť na radiátory, je potrebné pochopiť princípy fungovania a účelu každého zariadenia.
Mayevského žeriav
Jedná sa o ručný odvzdušňovací otvor pre radiátor, ktorý odstraňuje vzduchové zástrčky z batérií. Namiesto mechanického žeriavu Mayevsky inštalácia automatického odvzdušňovania je povolené, ale tieto výrobky nevyzerajú tak esteticky príjemné.
Mayevskyho žeriav pozostáva z polymérového puzdra, do ktorého je vložená podložka v priečnom tvare kužeľovitého otvoru. Z vonkajšej strany je do podložky naskrutkovaný kužeľ zodpovedajúcich rozmerov, tiež vybavený závitom. Na naskrutkovanie a odskrutkovanie kužeľa je vytvorené vybranie pre skrutkovač alebo špeciálny kľúč, ktorý je súčasťou balenia produktu.
Schematický obraz žeriavu Mayevsky
Aj v prípade je plastová podložka s otvorom, cez ktorý je vzduch odvzdušnený. Za týmto účelom vložte do vybrania skrutkovač alebo kľúč a kužeľ otočte o jednu otočku. Keď voda začne prúdiť z otvoru, zámkový kužeľ sa úplne zaskrutkuje.
Je to dôležité! Odporúča sa inštalovať ventil so zárezom pod skrutkovačom, pretože môže dôjsť k strate kľúča. V žiadnom prípade nemôže úplne odskrutkovať uzamykací kužeľ - tlak v systéme neumožňuje jeho inštaláciu späť.
Guľové ventily: typy a parametre
Pri inštalácii každého radiátora odporúčame umiestniť na prietok dva guľové ventily alebo guľový ventil a regulačný ventil na spiatočke. Guľové ventily sú uzatváracie ventily, ktoré umožňujú vypnúť prúd chladiacej kvapaliny a demontovať radiátory bez vypustenia chladiacej kvapaliny z celého systému.
Kulové ventilové zariadenie
Kľúčovým prvkom zariadenia je oceľová guľa s otvorom na prechod chladiacej kvapaliny. Guľôčka je upevnená na tyči a keď sa rukoväť otáča o 90 stupňov, otočí sa a úplne zablokuje tok média.
Guľové ventily sa líšia:
- na puzdre (mosadz, silumin, polypropylén);
- na dizajne (priamy a uhlový);
- výkonnosť (v plných otvoroch, otvor v gule sa prakticky zhoduje s priemerom potrubia, v štandardných sa tvorí 70-80% tohto indikátora).
Vzhľadom na to, ktoré žeriavy sú najlepšie umiestnené na radiátoroch, by sa mala uprednostňovať plná vrtávka, pretože neznižujú priepustnosť systému a neznižujú prenos tepla vykurovacích zariadení.
Ventily s tepelnými hlavicami
Termostatický ventil pre radiátor umožňuje regulovať teplotu v miestnosti. V závislosti od modelu je termostatická hlavica ručne nastavená na určitú teplotu alebo ventil je flexibilne ovládaný automatickým zariadením. Pod vplyvom tepelnej hlavy sa posúva drievka ventilu a mení jeho prietokovú oblasť.
Ventil s tepelnou hlavou
Ak nainštalovaný termálny ventil nemá funkciu blokovania prietoku chladiacej kvapaliny, je navyše nutné namontovať uzatvárací ventil, aby bolo možné plne opraviť batériu.
Splachovacie ventily
Vypúšťací ventil chladiča je určený na vypúšťanie chladiacej kvapaliny počas vyplachovania systému. Konštrukcia zváraného splachovacieho ventilu zahŕňa kovové teleso, gumové tesnenie a dlhý stonku. Ak chcete otvoriť takýto kohútik, použite plynový kľúč alebo kliešte.
Toto zariadenie má významnú nevýhodu - gumové tesnenie sa počas prevádzky žeriavu ľahko zničí, čo vedie k núdzovej situácii. Namiesto zváranej podložky sa odporúča umiestniť na chladič zátku chladiča alebo adaptér s korkovým ventilom.
Vyvažovací ventil
Vyvažovací ventil pre vykurovanie umožňuje nastaviť teplotný režim prevádzky vykurovacích okruhov. Ak radiátor nie je vybavený termostatickým ventilom, použite mechanický regulačný ventil, ktorý je manuálne nastavený na priemer prietokovej oblasti na základe nameraných hodnôt tlaku v potrubí pred ventilom a po ňom.
Pri systémoch s nastavením teploty batérie pomocou termostatických ventilov zodpovedá automatický regulačný ventil vyrovnávanie tlaku. Vyrovnávací regulačný ventil je namontovaný na spätnom potrubí.
Správna voľba regulačných ventilov
Nastavovacie ventily pre radiátory sa vyberajú v závislosti od typu vykurovacieho systému a požiadaviek na jeho funkčnosť. Regulátor chladiča môže pracovať v manuálnom alebo automatickom režime. Princíp zmeny vykurovania vykurovacích zariadení závisí od konštrukcie zariadenia, ktoré sú rozdelené na kužeľový a ventil.
Pri výbere ventilu na vykurovacom akumulátore dávajte pozor na materiál skrine (oceľ, mosadz, kombinácia týchto kovov), kvalita použitých tesnení - spoľahlivosť a trvanlivosť výrobkov závisí od toho.
Typy a modely
K dispozícii sú nasledujúce typy ventilov, ktoré umožňujú regulovať tok chladiacej kvapaliny:
- Kónické mechanické. Najjednoduchšou a najlacnejšou možnosťou je zmena prietoku prístroja pri pohybe tyče, pre ktorú je potrebné manuálne nastaviť jeho polohu. Odporúča sa pracovať v spojení s teplomerom. Slabým bodom je gumové tesnenie, ktoré je náchylné na opotrebenie.
- Poloautomatické priame pôsobenie termostatov. Pozícia tyče sa mení pod vplyvom tepelne citlivého prvku, keď teplota chladiva dosiahne stanovené parametre. Hodnota je nastavená ručne.
- Automatické termostaty. Tyč je poháňaná servopohonmi, ktoré ovláda regulátor, ktorý dostal signál zo snímača teploty. V závislosti od voľby spotrebiteľa zariadenie reaguje na teplotu vykurovania chladiacej kvapaliny alebo vzduchu v miestnosti.
Pri výpočte vykurovacieho systému treba brať do úvahy, že inštalácia kohútikov na radiátoroch znižuje kapacitu systému. Je potrebné zvoliť vhodný priemer potrubia alebo nájsť ventily s maximálnou kapacitou.
Populárne značky
Dobrý regulačný ventil je zárukou trvanlivosti a spoľahlivosti vykurovacieho systému. Je lepšie používať produkty renomovaných značiek, ktoré zahŕňajú:
- Itap (Taliansko);
- Oventrop (Nemecko);
- Danfoss (Dánsko);
- Luxor (Taliansko);
- Valtec (Taliansko a Rusko, spoločná výroba).
Kryty lacných uzatváracích a regulačných ventilov sú vyrobené z siluínu - pre túto zliatinu sa vyznačuje zvýšenou krehkosťou, takéto výrobky sa neodporúčajú používať. Kvalitné telo je vyrobené z ocele alebo mosadze, z bronzu.
Vedúci výrobcovia používajú silikónové tesnenia namiesto gumových tesnení. Na rozdiel od gumy, ktorá stratí svoju elasticitu v dôsledku vysokých teplôt a rozpadá sa pri mechanickom namáhaní, silikónové tesnenia nestratia svoje funkčné vlastnosti počas celého životného cyklu.
Montáž žeriavov
Schéma inštalácie závisí od zvoleného typu ventilov a armatúr.
Postup inštalácie žeriava
Najbežnejšie možnosti montáže sú:
- V jednom potrubnom systéme siete ústredného vykurovania medzi radiátorom a obtokom sa na prívodné a výstupné potrubie umiestnia 2 guľové ventily. Umožňuje to nechať naplniť, keď je chladiaca kvapalina vyčerpaná zo systému počas obdobia opravy siete, odpojiť alebo demontovať batériu na lakovanie, čistenie a výmenu.
- V autonómnom dvojrubkovom systéme je na prívodné potrubie umiestnený termostatický ventil a vyrovnávací ventil na spiatočke, ktorý bude zodpovedný za udržiavanie normálneho pracovného tlaku.
- V samostatnom jednom potrubnom systéme môže byť na prívodnom potrubí inštalovaný guľový ventil a na spätnom potrubí môže byť inštalovaný regulačný ventil. Ak má ventil funkciu odrezania prietoku chladiacej kvapaliny, nie je potrebný druhý guľový ventil na chladiči.
Montáž guľových ventilov
Guľové ventily, ktoré sú inštalované na vykurovacom radiátore, majú dve pracovné polohy: "otvorené" a "zatvorené". Čiastočne sa prekrýva tok chladiacej kvapaliny pomocou tohto typu ventilu je zakázaný. V dôsledku nesprávnej obsluhy môže zariadenie zlyhať a začať unikat '.
Prístroj môže mať priamu alebo uhlovú verziu - výber závisí od rozloženia systému. Ak nie je predpokladaná inštalácia regulátorov medzi uzatváracími ventilmi a radiátorom, je dovolené umiestniť guľový ventil priamo na ohrievač pomocou špeciálnej časti ventilu.
Pred inštaláciou sa uistite, že parametre zariadenia (prevádzkový tlak, maximálna prípustná teplota okolia) zodpovedajú charakteristikám vykurovacieho systému. Smer toku je uvedený na telese ventilu - inštalácia sa vykonáva podľa štítku.
záver
Po zistení, aké lepšie žeriavy na radiátory používať, môžete si vybrať ventily s optimálnymi parametrami pre autonómny systém vo vašej domácnosti. Výber je ovplyvnený špecifickými podmienkami používania, systémovými požiadavkami a finančnými schopnosťami.
Ak regulácia vykurovacích zariadení nie je potrebná, stačí nainštalovať ventily. Vyvažovanie systému s konštantnou teplotou chladiacej kvapaliny si vyžaduje inštaláciu vhodných ventilov alebo jednoduchých mechanických ventilov na reguláciu prietoku v rôznych častiach okruhu. Ak chcete uviesť individuálnu teplotu pre každý objekt, nemôžete robiť bez termostatických ventilov - poloautomatické alebo automatické. Investície do príslušných regulačných ventilov budú neskôr splatené úsporou energie.