とある電気管理の位相転移~フェイズシフト~つくば電気管理事務所(電気管理技術者)の業務ブログメニュートップページエントリーカテゴリー「故障、破損」の検索結果は以下のとおりです。故障、破損エヌエフ回路設計ブロック電圧2相電流2相保護リレー試験器RX47022を使用し始めて約2か月経過しました。最近、電源を入れたときになんだかメッセージが出てなにかしらボタン1回押すといつもの画面になるな、なんて気になっていました。Cap.Exch.」というエラーメッセージでした。取説によると「電流増幅器の電解コンデンサが寿命による容量抜けを起こした。「内部コンデンサの寿命により交換が必要です。本機の動作は可能ですが、できるだけ速やかに当社または当社代理店までご連絡下さい。対応は来週になるでしょう。無償で直ればいいのですが・・・2023/05/24うちまでエヌエフ回路設計ブロックの方が引き取りに来てくれました。1年以内なので無償とのことで安心しました。来てくれたついでなのでRX4718のメモリバックアップ用電池の交換もお願いしてしまいました。1台と漏火報の試験を実施。動力回路だけ59mAで動作。動作範囲は整定値の51%~100%なので不良判定です。だいたい他は130mA手前くらいで動作するのですが、たぶん整定値スイッチの接触不良かと踏みました。盤裏に回って6番が動力。スライドスイッチを上げ下げ上げ下げ繰り返してから再度試験したところ正常になりました。試験屋アルバイトにて。連動トリップ後VCBが軒並み投入不能に!引外しコイルで動いたラッチの羽子板が固着で元の位置に戻らず投入不能になるのかと推測されます。注油して回復させたいため注油口があるか確認したく前面パネルを外して見たくなりました。前面パネルのボルトがVCB盤固定を兼ねているようなので外す前にVCBが脱落しないよう私が裏で支えました。中はただの鉄板で注油口無いとのことなのですぐ戻してもらいました。班長が裏で盤側の上蓋を外し、(ネジ等無し)いりくんでいて体が入らないのでグリースメイトをヤマ勘で噴霧してもらい、なんとか投入できました。体は入らないがカメラを伸ばした腕は入るので上から機構部を撮影してみました。左アップ右アップこんなカメラでもあればもう少し機構部観察しやすくなる?古いVCBなのでネットには後継機更新用資料しか出てきません。知っている人いないかを聞いてみようかと思います。いい情報があればまとめとしてまた書くかもしれません。取説と注油説明書をいただくことができました。それと、ブログを見てくださっている方から資料あるので提供していただけるとのご連絡もいただきました。今回はメーカーからいただいたばかりでしたので辞退させていただきましたが、ありがたい話でした。メーカー様、ブログの読者様に感謝を申し上げます。赤丸のところなのでこの部分の動きがわるいのでは、と考えます。所属の会員さんから縦操作のモールドディスコンの記事をみてブログ宛に問い合わせがありました。薄型キャビネットをやめられずUGS等入れられないので同じ型のモールドディスコンが欲しいとのこと。現在生産はされていないので廃棄予定の物があれば欲しいそうです。-----こういうものです。ろくな写真がなくすいません。古いし普通の物と比べてかなりレアなものなので望みは薄いかもですが、もし心当たりがある方で譲っていただけそうなものがありましたら当サイトの問い合わせ等でご連絡をいただければ幸いです。みなさまのご協力をよろしくお願いします。故障、破損ポータブル電源EFDELTAの故障2回目に対するメーカー対応はこうでした。(2022/11/25)エコフローから返信がありました。お預かりしておりましたEFDELTAは検査済みとなりました。修理が困難な為、新品交換にて対応させていただきたいと存じます。保証が手厚く助かります。その後2つ質問しました。1、新品対応とのことですが保証期間は新品として新たに2年間頂けるのか、それとも現在使用中の保証期間のみでしょうか。A.新品交換品の保証期間が故障品と同じです。ご購入日2021/10/24からの2年間となります。2、次回万が一故障の際の購入証明書に当たる機種入手証明書はいただけますか?A.今後製品故障の際に、故障品の購入証明をご提示いただければと存じます。いうことで(2022/11/29)新しくなって帰ってきました。今度は故障なく頑張ってほしいです。動画2回目のEFDELTA故障です。2022年11月20日に壊れました。症状は前回と同じ充電不能。漏電リレー4台試験で使用。(2022/11/20)前日使用したまま充電忘れて残量未チェック。トリ引外しVCB連動での過電流継電器2台試験時、2台目途中でバッテリー0%となり打ち止め。その後帰宅して充電コード挿したところカチカチ音が言うだけで焦げ臭くなり終了。ECOFLOWホームページの問い合わせから故障報告。その後返信メールでシリアルナンバーや故障の動画を送ってやり取りをしてから修理センターへ郵送。充電をおこなってくれと来たのでやりました。私のだけハズレなのでしょうか?2021年10月に10万円超で購入して1年くらいで買い替えになるようだと厳しすぎます。便利さに慣れ過ぎてないと不便に感じているのでブラックフライデーに乗っかってもう一台としてDELTA2行ってしまうか本気で悩みます。私がヘマして壊したわけじゃないです。試験業務にてキュービクル清掃中のこと。写真の三菱製LBSSCL-EHS1R2011年製をクイックルワイパーハンディにて清掃中、カランカランと音を立て何かが落ちた。これは絶縁バリアを固定しているクリップです。私が力を入れてひねったりしたわけではありません。かすかにリベッター周りに錆が浮いているような・・・これが割れた箇所。錆が点々としています。