とある電気管理の位相転移~フェイズシフト~つくば電気管理事務所(電気管理技術者)の業務ブログメニュートップページエントリーカテゴリー「耐圧試験」の検索結果は以下のとおりです。新設物件の雨天竣工検査(ウォータープルーフ)の続き。SOG試験6.安全措置の順番で実施。接地抵抗は事前に測定済でしたが端子台への接続がまだ終わってませんでした。耐圧かけるために各所接地の接続は必要なのでクリップで仮接続。A,D種、B種、それとPASのA種をここから持っていくためにIV線14sqが引いてあったのでそれも仮接続。キュービクル内の電力会社VCT取り付け場所にて耐圧試験準備としてこのクリップを加工したもので引込ケーブルとQB所内の仮接続および三線短絡処置をおこないました。引込ケーブル38sq65m+所内一括で静電容量は63nF。予定充電電流205mAを確認。キャラバン内に機材セットし、20mシールド入りネオン線でキュービクルへ繋ぎ試験。ネオン線の静電容量も合わさってリアクトル1.09kVA使用して一次電流11A充電電流225mA耐トラ電流112mAリアクトル114mAでした。試験用電源にはEFDELTAを使用。試験器操作係にはなんか変だと思ったらすぐ電源を落としてと言っておきました。100mAリアクトルではどうかなと思い使ってみたところ問題ありませんでした。リアクトルが多くなるとまずいのでしょうか?新製品DELTA2がでてだいぶ経ったせいか、EFDELTAはいま35%offクーポンコードがあって約90,000円くらいと以前よりだいぶ安くなっているようです。数年ぶりに新設竣工検査です。医療機関だからなのか市の水害対策要請で地上から2mくらい鉄骨で底上げされた上にキュービクル載っています。底板が貼られていないので扉の開け閉めでの移動が怖かったです。耐圧試験は試験器を地上に配置して操作してもらい電圧印加用シールド付き電線を引き上げて行いました。100sq×30m実測静電容量20.7nF≒充電電流67mAキュービクル一括1700kVA実測静電容量58.8nF≒191mAだったんですがうっかり2kVAリアクトルを積み忘れてしまい車載の1kVAリアクトルしかなかったのでケーブルとキュービクル一括を別々にかけました。実際の充電電流ケーブル82mAQB一括205mAでした。ポータブル電源エーエフデルタを電源にリアクトルを使用して耐圧試験を行うと使えないという噂を聞いていたので今回ダメなら発電機でという気持ちで試してみましたが、リアクトル使用しても試験行えました。今回1kVAのリアクトルだから大丈夫だったのか、そのうちもっと容量の大きなリアクトルでも実験してみたいです。お邪魔している契約外需要家様での年次点検(受け持ちは保護継電器試験)今年は年次点検に合わせてPAS更新工事もあり竣工検査も追加で請け負い実施しました。雨がぱらついていたので耐圧、SOG試験ともに電気室内で試験。湿度が高かったせいもありますが、はじめ段ボールの内壁に短絡養生した箇所が触れていたせいで1000Vメガで測定したら500MΩくらいとでました。養生しなおしたら>2000MΩになりました。段ボール入れっぱなしで横着耐圧試験する場合はちょっと注意。SOG試験も電気室内で事前実施し施工後は配線確認のみとしました。いつもは室内照明に仮設電源を当方で入れるんですが電灯盤が屋外で雨が吹き込んだらよくないと思い今回仮設電源はいれず、バッテリーランプのみ使用で最低限必要なところだけ照らしてました。写真が暗めになりました。ケーブルの耐圧試験を行いました。残念ながらそれまで持たず地絡してPAS落ちました。現在仮設発電機で運用してます。110mで3線一括77.6nF≒充電電流252mA予想。252mAとドンピシャでした。2日前にギックリ腰になり今日の予定が不安でしたが、なんとか痛みは治まり現場に出れたのでホッとしました。不安なので機材の積み下ろしは全部相方に任せて作業を行い無事終了。徐々にストレッチやって体幹を鍛えなきゃと考えています。あとは数日後に電力会社からの受電待ちです。最近の電力会社は人がいないとか何とかでなかなか希望日時での作業を受け付けてもらえないそうです。週末や夕方などは特に残業になるからと言われるそうです。PAS交換工事があります。作業時間をなるべく短くするため工事会社へ行って先に試験を実施させていただきました。箱の上蓋だけ開けて必要箇所をつないで電圧印加。連動試験SOGにPAS制御戦を仮接続して試験実施。工事後の試験ではないため配線等の最終確認は気を付けるつもりです。変圧器増設工事がありまして、それに伴い工事立会および耐圧試験を実施してきました。降り始めは雪が混じっていたくらい冷たい雨模様でした。(oyaide.com)と接地線を引っ張って車内の試験セットに接続。自宅出発前に車内にお店を広げてました。大容量ポータブル電源EFDELTAを使用。一次電流3.55A,充電電流36mAでしたが、EFDELTAの消費電力は113Wと表示。表示はいまいち信用できません。↑考えが間違っていました。毎年文化の日は父が管理する現場の定期検査の日と決まっています。VCB1台とLBS2台交換工事が入ったため、耐圧試験を実施。リレーが日新製でぶっさしコネクタでガンガン試験を進めていきました。設置者変更にて昨年から契約した需要家様。コンデンサからつねにシューシューと音がしていてやな感じ。高調波流入が原因かなと推測。(PF-S型でVT,CTがないので手持ちの測定器では高調波測定できないので未確認。リアクトルが予想以上に大きくて重かった(110kg)ので工事屋とややビビる。乾式なら小さいけどこれより高いんだそうです。仮設電源を入れて保護連動試験も実施。回路ミスでLBSを飛ばせないことが発見できたので試験したかいがありました。修正していただきこの日の工事は無事完了しました。電気工事店より竣工検査のみをお受けしました。一般的なPAS受電、PF-S形キュービクルで準備片付けまで入れて1時間半といったところ。耐圧試験10,350Vで10分間の試験を実施。引込ケーブルCVT38sq×90m(計算上充電電流約184mA)とキュービクル一括で実測静電容量71nF≒計算上充電電流230mA。耐トラ電流30mA、リアクトル207mAでした。父の現場にてトランス、コンデンサ、LBSの交換工事があり耐圧試験をやってきました。急な気温の低下で寒さが厳しかったです。