両方とも電圧印加する側は屋内電気室だが出先は屋外キュービクルのため雨による高湿度の影響がどうしても出てしまい漏れ電流自体は小さいから不良ではないのですが、とくに10kV印加した時の漏れ電流グラフは不安定でストレスコーンを乾拭きしたり袋を被せてみたりしましたが落ち着きませんでした。終えたのは23時くらい。近いに宿泊予約とってなかったら辛いことになるところでした。20時くらいでどこも閉まってしまいコンビニか牛丼屋のテイクアウトくらいしか利用できなかったと思います。直流漏れ電流試験で使用しているこのペンレコーダは今年の秋で生産終了だそうです。ここ半年の間でかなりの数をやっている直流漏れ電流試験。次はお盆時期にも予定されています。IP-701G前回使用しているときから???と思っていたことがあります。試験器パネルには「高電圧ランプが点滅している間、被試験物に60V以上の電荷が充電されています。試験終了時に電圧出力をOFFにしたあと、ほんの少し点滅しただけですぐ消えてしまいます。被試験物はCVT250SQ×1500m。放電抵抗なしでそう簡単に残留電荷が抜けるわけありません。(2021/5/9時点)を放電前の導体につけると「パチッ」とかすかなアークが見えて放電中の発音発光もしっかり放電しきるまで鳴りました。