検索結果は以下のとおりです。い作業着での点検お手伝いに行ってきました。後輩のペースに食らいつこうと必死にリレー試験器操作。DティアンドディマルチチャンネルレコーダーMCR-4Vを使用しての記録に興味があると後輩との話にでたので、ペンレコでの記録ついでに記録用出力端子にパラで繋いで同時記録して、パソコンでのグラフ整理まで実演して見てもらいました。手に入らなくなる恐れもあります。それに代わるデジタル測定器は使い慣れないと操作に手惑うので万人向けとはいいがたいのですが、これは安いし小さいし使うメリットは十分あると思います。現在Amazonや楽天では在庫希薄な感じです。年次点検をおこなってきました。真っ先に行うこととしました。5kV印加で異常ないことを確認。その後1kVづつ上げて測定を繰り返していったところ、7kVのときに充電電流がじわじわ上がり始めてまずい気がしてすぐ測定を中断しました。先月、月次点検の際にハンドホール内の水抜きをおこない、ぼんやり眺めるのが好き今回再度内部確認をおこなったところ水は元通りに溜まっていました。水没は避けられない環境であることが分かりました。改修をお願いしました。私の測定がケーブルにダメージを与える可能性がある気がするのでケーブルの水没が確認された自分の契約需要家様では今後、5kVより高い電圧でのケーブル劣化診断は行わないことに決めました。現在ネットでデータロガーは品切れの模様。していた3相一括印加でも相別記録を取りたい(使用前校正)3相一括印加でも相別記録を取りたい(配置とグラフ管理)あれで高圧ケーブル直流漏れ電流試験をおこなってきました。作業場所を融通していただきました。引込以外に発電機系統の測定あり。1回線に2条=6本の高圧ケーブル。こちらシールドアースが3線一括圧着になっていて一括印加3線別記録はできないので1本ずつ測定。MR8875での記録は設定さえ決まれば紙のペンレコより扱いが楽に感じました。測定中は波形&数値表示にするとグラフの乱れ確認と漏れ電流1μA=10mVの現在値mVを同時に見ることができます。電流計指針見るより漏れ電流数値がわかりやすいです。準備として機材配置を考えます。MR200で音を大きくしてます。このアウトドアテーブルに並べて使う予定です。1枚目の画像よりこっちのほうが収まりいい感じ。横河プログラマブル直流電圧/電流源7651で記録計出力電圧っぽく適当に出力可変して作った仮データでエクセル報告書に張り付けるグラフデータ作りのテスト。無償ソフトでもグラフをある程度いじれるので悪くはないという印象です。有償ソフトを使ったほうが3相3画面一括表示で各種色や太さ、表示有無を調整し見栄えよくできました。ケーブル3条分の直流漏れ電流試験を各相、6kVと10kVそれぞれ5分間の仕様で週末行う予定があります。AMB-1.5をうちにある1台+ヤフオクで2台手に入れました。週末の試験のため動作確認も含め校正を行いました。MR8902を使用します。記録設定の確認と,電圧印加して可変をおこない記録がちゃんと取れるか試験しておきました。メモハイには立てかけるスタンドがないのでうちにあったタブレットスタンドで立たせてみました。DティアンドディMCR-4Vを使用した直流漏れ電流試験に興味ある人がいるようなので繋ぎ方と使用風景を掲載してみました。ハイボルトテスタHVT-11Kを使用しています。ムサシ派の人ならDI-10,DI-11,DI-11Nを使っていると思います。試験器側差し込み口がHVT-11Kはステレオミニプラグ、HVT-25はバナナプラグ2本、DI-11は太いステレオプラグになっています。兼用で使えるようにレコーダー側接続端子に電線入れて先端にバナナプラグジャックをつけています。左手でiPhone持って動画撮影してみました。思い付きで撮影してみましたが三脚でも立てるか相棒に試験器操作してもらって撮影に専念するかじゃないととてもめんどくさいということがわかりました。近頃は6,7,8,9kVを段階的に印加して問題ないことを確認してから10kVで記録を取るようにしました。パソコンで体裁整えて報告書に貼っています。している海沿いの現場での試験業務。リレー試験と高圧ケーブル直流漏れ電流試験を行っています。今回私はケーブルの試験を担当。CVT1条と、3kV側1条の計2系統が対象でした。3kV側はタンカーから荷揚げを行うアンローダーというでかい移動式クレーンのようなものに至ります。3TC-FH(平型3PNCT)という伸ばしたり巻いたり動かすケーブルを経由してスリップリングへつながっており、ここまで一括で測定しました。更新して3年目なかなかいい試験結果が出てました。ケーブル直流漏れ電流試験が続きます。部署の区分けの違いで依頼者が別の案件。印加点は空調のきいた快適な環境でしたがケーブル出先は屋外キュービクル。将来撤退することも踏まえぎりぎりまで見極めたい模様でした。ケーブル直流耐電圧試験と直流漏れ電流試験を2系統分。