周囲温度による測定誤差を取り上げましたが、今回は、熱電式温度計の補償導線のつなぎ方による影響を取り上げます。●熱電式温度計は、温度を正しく表示するため、専用の補償導線で熱電対と直接接続されます。●実際の現場では、時々、制御盤の中継端子から温度計までを通常の電線(銅導線)で配線されていることがあります。●中継端子と温度計間を銅導線で配線した場合、中継端子の温度が変わったとき、温度計の指示値が、どう変化するかを実験しました。今回の実験に温度計のウオーミング時間による影響がでないようにしました。各温度で30分以上の温度慣らしした後、模擬入力温度0°Cと500°Cの温度指示値の変化を測定。(3)同様に、中継端子の温度を18°C、16°C、14°Cと-2°Cずつ下げた場合の、模擬入力温度0°Cと500°Cの温度指示値の変化を測定しました。[実験2]...すべてを補償導線で配線した場合(1)環境温度20°Cで、温度計を1時間温度慣らしした後、(2)実験1と同様に、中継端子を2°Cずつ上げ下げしたときの、模擬入力温度0°Cと500°Cの温度指示値の変化を測定しました。いずれも指示値は2°Cずつ上がりました。●[実験2の結果から]すべて補償導線で配線した場合は、中継端子の温度を変えても温度指示値は殆ど変化しませんでした。低くなったり、高くなったりすることが分かりました。●熱電対から引かれた補償導線を途中から銅導線で配線されると、温度計の指示値を狂わせる要因になります。温度計まで補償導線で配線して下さい。●また、補償導線は、熱電対の種類によって、それぞれ専用の補償導線を使う必要があります。色分けが決められています。現在は、色別が2タイプ(区分1と区分2)ありますが、区分2は将来廃止されます。従って、新しく補償導線を使用される場合は、区分2のタイプをお勧めします。関連情報をご紹介します。■「補償導線R:補償導線と素線は似て非なる物。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。