日経BPクリーンテック研究所2015.09.30コピーしました公道の下に超電導ケーブル超電導ケーブルによる直流送電では世界最長レベルの距離となるという。公道の下に埋設したのは国内で初めてだ。図8●建屋の地下にある超電導ケーブルの末端(出所:日経BP)[画像のクリックで拡大表示]図9●液体窒素を使った冷却システム(出所:日経BP)[画像のクリックで拡大表示]石狩太陽光発電所の隣接地と石狩データセンターには、3階建てほどの高さの建屋が設置され、超電導ケーブルの末端が顔を出している(図8)。建屋に入ると、1階に液体窒素を使った冷却システムや、冷凍機などが導入され、地階の超電導ケーブルに液体窒素を送っている(図9)。高温超電導ケーブルが省エネシステムとして、意味を持つのは、送電ロスの削減量が、冷却に必要な電力量以上に大きい場合だ。そのためには熱侵入を抑える高度な断熱技術が求められる。そこで重要なのが、液体窒素を封入し魔法瓶の役割を担う「超電導ケーブル管」だ。今回は、1本12mのケーブル管を接続し、500mに伸ばした。石狩の実証事業では、新たな断熱2重管の構造を採用したことなどで、送電路の熱損失は1.5W/m以下で、従来の約半分を達成した。液体窒素が循環する際の損失は従来の約4分の1に削減した。短期間で、電力ビジネスの基礎知識を習得!電力ビジネスに関する基礎を全5章・36講座で網羅。までeラーニングで学べます。第1次検定合格者のための過去問対策eラーニング。社会課題起点のビジネスを構想し、事業の立ち上げを主導していける人材育成の通年型講座です。人手不足に悩み、働き方改革の必要性が問われるIT企業。Specialエレキ毎月更新。「次の一手」が分かるDXの祭典。2023年6月に大阪で開催します。情報変更・解約6/1開催ウェビナー『ChatGPTは我々の仕事をいかに変えるのか?。