RX47022エヌエフRX47022でオムロン過電流継電器K2OC-ACNと富士電機電流引き外しVCBHA12AB-H5の組み合わせ連動試験実施。使ってみたことがなかったので振動センサでのVCB連動トリップと点検用接点による単体トリップ両方試してみました。近隣の鉄工所の作業音で音がやかましく、もっと引いて撮れればよかったのですが狭いフェンス内での撮影でこれ以上離れられませんでした。連動遮断せず試験器出力が止まります。トリップコイルへの出力より点検用接点のほうが早いのかな、なんて思いました。OCR-25CVGで点検用接点を使用して試験してみました。リレー動作時VCB同時引外しできました。I1-com(~17V)出力が弱いだけという結論でした。あいかわらず絵心無くてごめんなさい。設備から少し離れていても軒先や車内から試験器を並べて試験できるように長いコードがあったらなにかと使えるのでは、と前々から思っていました。暇を見つけて制作しました。数が多いと専用工具のほうが楽かなと、こんなワイヤーストリッパーを買いました。挟めば剥けるやつより切って押し出す必要があって手間ではありますが軽くてコンパクトなので作業用工具セットに追加しました。どっちから引っ張りまわしても等しく使えるように両端ともワニグチクリップにしました。ワニグチクリップは並べていっぺんにはんだ上げ。2sq×30mで末端短絡での往復抵抗は0.84Ωでした。RX47022では厳しいと思われますのでパワー重視の試験器で使います。重量約12kg程度のリレー試験用ロングコードリールが出来上がりました。電圧降下などによる弊害があるかもしれませんが、それでもいつか作っておいてよかったと思える時が来ると思います。年次点検お手伝いにて。受電所の試験関係を担当しました。古いなりにあちこち手が入っているので試験は順調でした。送電される高圧ダブルスローを測定の都合で手動操作。赤丸のように操作したのに矢印が”切”のままです。常用→保安系への導通は確認したので矢印だけの不良のようです。始めて経験した不良でした。私が準備している東芝VCB機構部用潤滑油についてです。投入不能になるV4/V6の取説抜粋。DTE24」推奨とあります。それ以降のV4A/V6A,V4B/V6B,V4C/V6Cでは専用の「遮断器及び開閉器用潤滑油」となっています。DTE24」を準備でいいか、と言いたいところなんですが一生使いきれないだろう量での販売品しか見当たりません。VG32を先が伸びるオイラーに入れて持ち歩いています。VG32でも種類があるのですがこのへんは正直よくわかっていません。純正品以外での注油はグリスの固着を招くとの話を聞きます。未注油で固着するよりは長持ちするのではないか、と思っています。工具箱の中でオイル漏れを起こしたことがあります。入れっぱなしにするのであれば写真くらいの量にしておくことをおススメします。技術研修でも紹介されたことのある株式会社KECという会社がVCBメンテナンスキットとして各社対応のオイルやグリスをセット販売しているので、こちらを利用したほうが間違いないかもしれません。月次点検が奇数月の山の中にある契約需要家様。3月の点検でフェンス内にネコソギエースV粒剤を撒いた効果がしっかり出ていてうれしかったので写真を撮りました。草刈りしてと従業員に言ってもたぶんやってもらえないだろうし除草剤費用は自腹です。自分で草刈りする労力を割くよりずっとましです。ネコソギエースV粒剤2023年5月18日は気温30度越えの急な真夏日という事で今年初の空調服を使いました。現場作業する人には当たり前になってきた空調服ですが、これから購入を考えている人は欲しいデザインとサイズはかなり早めに手配しないと猛暑予想が出てからでは全然間に合わないので遅くても6月までに選定、注文すべきです。数年前に電気工事店にお願いして見積を出していただき提出しました。毎月の請求書といっしょに「改修ご検討いただけないのなら解約します」と一言付け加えて出しました。したら再見積もりを依頼されましら。電気工事店へ38sqに変更しての再見積もりをお願いしました。「ケーブル太くなるから通線出来るか?」と心配されたので月次点検でエフレックスのサイズを測ってみました。だいたい100mmくらいなのでこのカタログのFP-80に該当すると思います。キュービクルのフレームにかぶっていて多少狭くはなっていますが38sqは仕上外径45mmとメーカー仕様書をネットで見たので行けるだろうと判断しました。ついでに1号柱の金属管も確認。外径70mmと言ったところでした。配管までやり直しは年中無休で深夜営業をやっている業種なので作業時間的に厳しい気がするのでこのままいってもらうしかないなと諦めています。PASさえついてくれれば気持ちが楽になります。故障、破損エヌエフ回路設計ブロック電圧2相電流2相保護リレー試験器RX47022を使用し始めて約2か月経過しました。最近、電源を入れたときになんだかメッセージが出てなにかしらボタン1回押すといつもの画面になるな、なんて気になっていました。Cap.Exch.」というエラーメッセージでした。取説によると「電流増幅器の電解コンデンサが寿命による容量抜けを起こした。「内部コンデンサの寿命により交換が必要です。本機の動作は可能ですが、できるだけ速やかに当社または当社代理店までご連絡下さい。対応は来週になるでしょう。無償で直ればいいのですが・・・2023/05/24うちまでエヌエフ回路設計ブロックの方が引き取りに来てくれました。1年以内なので無償とのことで安心しました。来てくれたついでなのでRX4718のメモリバックアップ用電池の交換もお願いしてしまいました。1台と漏火報の試験を実施。動力回路だけ59mAで動作。動作範囲は整定値の51%~100%なので不良判定です。だいたい他は130mA手前くらいで動作するのですが、たぶん整定値スイッチの接触不良かと踏みました。盤裏に回って6番が動力。スライドスイッチを上げ下げ上げ下げ繰り返してから再度試験したところ正常になりました。不足電圧継電器MUV-A1V-Rが付いていました。接点トリップと電圧トリップを動作値モードの動作値復帰値(VAL↑、↓)で試しました。動画では電圧トリップ→接点トリップの順番で試験しています。電圧トリップだと電圧入力時にトリップ継続音になるようです。設定関係なく電圧が入力されているから危ないよという注意喚起なのかなとと思われます。電圧トリップでは動作した時点で動作値、復帰値が表示されてしまい復帰値が取れません。後で取説読んでみましたがとくにそのような記載は見つかりませんでした。電圧トリップでもきちん動作値および復帰値がとれました。現場での症状はトリップした時と復帰した時の残電電荷等が影響したのかもしれません)話が変わりますが、6月下旬にとある所で開催される勉強会に参加させていただけることになっています。そこにエヌエフ回路設計ブロックの方が来るそうなので、それまでに伝えたいことをまとめといて、と先輩から言われているのでしばらくRX47022使用検証ネタは続く予定です。06:00カテゴリー:年次点検5階建ての高齢者介護施設にて年次点検を実施。以前某会社の寮だったころから年次点検の際は仮設電源を用意していたそうです。私が受け持った現在も同様の対応をしている現場です。コロナ禍のせいで普段は建物内に入っていないため、この分電盤がある部屋への入室は1年ぶりでしたが以前よりも荷物が多くなっていました。荷物をどかして分電盤を開けられるようにしました。ブースターコンセントの負荷は230mA程度。小さなポータブル電源で対応できそうだったので、PAS試験用に使用しているで仮設。スタート時99%、表示値20W。仮設終了時80%でした。仮設でポータブル電源を実際使えるのは容量の約6割くらいだと思っておくべきなのかもしれません。