2012幹線の許容電流について電気工事を行う際に考えなくてはいけない「幹線の許容電流」について簡単にお話しさせて頂きます。許容電流とは「電線に安全に流せる電流の値」の事です。電線には抵抗がありますので、電線に電流を流せばジュール熱が発生します。(ジュール熱:H=I2R)つまり同じ抵抗の電線なら電流の多いほど、同じ電流なら抵抗の大きい電線(より細い電線)ほど多量の熱を発生する事になります。電流がある限度を超えて増加すると温度上昇が激しくなり、皮膜の絶縁物を損傷したり劣化させてしまいます。一方で、発生した熱は周囲の空気によって冷されますので、発熱の度合いと冷却の度合いが釣り合っているか、冷却の度合いが勝っていれば一定以上に温度は上昇しない事になります。上記の事等を踏まえ、電線にはそれぞれ「安全に流す事のできる電流の最大値」が定められていて、この値の事を「許容電流」といいます。下記にビニル絶縁電線の許容電流値を簡単にまとめます。115次に幹線の許容電流の求め方を説明させて頂きます。低圧屋内配線は幹線と分岐回路で構成されています。幹線には、分岐回路に接続されているすべての負荷電流が流れるので、幹線の許容電流は、「すべての負荷の低格電流の合計値以上のものが必要」になります。「幹線の許容電流≧負荷の低格電流の合計値」となります。上記の他に電線を合成樹脂管や金属管に収めるときに、電線を何本か纏めて収める場合があります。何本かを束ねて収めると抵抗熱が発散しにくくなり温度が上昇するので許容電流を減少させる必要があります。した場合には、電線管に収める電線数により決められている電流減少係数を乗じて求めます。下記に電流減少係数を記載します。上記の3原則になります。(他の2項目については別ページを参照して下さい。046-244-3557お問い合わせの際はお気軽にご連絡下さい。営業時間8:30~17:30(月〜土)※短納期に対応するため、事前にご連絡を頂ければ夜間・休日での対応も致します。費用につきましても都度お見積りをさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さい。