とある電気管理の位相転移~フェイズシフト~つくば電気管理事務所(電気管理技術者)の業務ブログメニュートップページエントリー2016年12月の記事は以下のとおりです。謝らせていただきます。サブ変リレー試験を請け負っており、4組に分かれ手分けして作業をします。今回新たに1台変な動作のものが出ました。零相電流Io検出ランプがついてしまいました。T=0.2s)もちろんまだIoは流していません。タップ0.2Aにしたら消えたので試しにVo印加してから最小動作電流試験をしてみるも100mA程度で動作してしまい管理値範囲外となってしまいました。制御電源端子P1,P2はもちろん両端子外して補助電源単独で入れてるのにおかしくはないはずとあれこれ配線を外したりやってみたがわかりません。スマホで取説引っ張り出して確認。1つめとしてケーブルシールド層の両端接地とあるが、そもそも停電中だし・・・こちらからの送り先のシールドが設置されているかは未確認だけどこちらの送り出し側は接地しているので外してみるも変化なし。2つ目の定格電流より大きな負荷電流とあるがこれも停電中なのでありえない。3つ目のZCT二次配線に電磁誘導・・・というのはちょっとあり得るかもと思いきやこれも停電中だけど調べようとZ1を外してテスターを電流測定にしてシリーズで繋いでみるとZCT二次電流は0.22mA。ZCTが一般的な200mA/1.5mAではないのか一次に200mA流してみても二次電流はほとんど変化しないので判断できません。4つ目の本体故障は可能性ある気がするがZ1を外して補助電源入れるとIoランプはつかないのでこれも違う気がする。最後にある信号線の多点接地(Y2以外の接地)。接地コンデンサのY2端子に接地線が接続されていることを確認してからZCTも見たらY2以外の接地としてZCTのl端子に接地線を発見。症状は変わりませんでした。元受けさんから「今日その行先は点検作業入っている」と聞いて、作業員が入っているなら高圧ケーブル引込に保安接地をつけているなと考え、なんとなく送り出し側を短絡して接地を落としクランプで電流を見たら122mA出ました。犯人は誘導による高圧ケーブル充電だとわかりました。入っており、たぶんラック上で仮設電源で充電された低圧配線と高圧ケーブルが近接しているんじゃないかと予想。出先に連絡して保安接地を外してもらったら、こっちのクランプの数値が190mAに変化しました。試験実施し異状ないことが確認できました。ん、それじゃ去年動作不良で指摘出した3台も怪しいと試験したら3台中2台は異常なしでした。(うち1台は補助電源入れてもテストボタン及び試験器で入力しても動かないので不良)お客様に事の顛末を説明し謝りつつ去年の不良を撤回させてもらいました。交換工事してなくてちょっとよかった。年末にいい経験をさせていただきました。今年は経験値が高まる出来事が多かった気がします。仕事がありますので何か起きたらブログネタにしたいと思います。なにも起きなければよいお年を。竣工検査に行ってきました。QHA-OC1という機種が設置されていました。2段と3段の選択があります。形がまるっきり同じです。どっちのメーカーがOEMなんでしょうか?オムロンも新機種出してきたし、あとは値段の兼ね合いでシェアの奪い合いするのでしょうか。13:50カテゴリー:事故ちょっと前に駐車場外灯が点かないでとりあえずヒューズ交換対応したお客様よりまた使えなくなったと連絡がありました。客商売していて駐車場照明がついてないって困るだろうと思いとりあえず手動でいいから点けるられるよう手を加えに行ってきました。ガラス管ヒューズを元々入っていた同じ容量の5Aを入れて動作確認すると負荷電流500mAまでしか上がらず、しばらく待っても症状が出ませんでした。原因を取り除いてから点くようにいじるつもりが不良箇所がわからないと手を出しにくいなと観察していたら見つけました。上段右のマグネットスイッチが動いていませんでした。ためしに電源切ってからドライバーで押してみたのですが固まっていて動きません。タイマーが働いて投入のときに接点を閉じるまで動かぜず励磁コイル過負荷状態で電源ヒューズが落ちたのかなと思います。この回路だけほかのマグネットの空き接点に振り替えて点灯できるようにとりあえずしました。翌日くる電気工事店にマグネットの交換をお願いし事故対応は完了となりました。PASと引込ケーブルの更新工事が実施されました。実は早朝の年次点検予定がかぶってしまったので停電立ち合いは仲間に任せ後追いで現地入りし試験実施しました。施工会社さんはかなり手早く予定より早く作業完了、ただし電力会社側のつなぎこみ作業は約束の時間通りで行われたので復電は予定通りでした。これで安心なお客様が1件増えました。月曜日~早朝の年次点検を実施。気温は-2°Cとなかなかの冷え込み。最終確認で扉の開閉をしていたら下手こきました。ディスコン前の横開きアクリルカバーを破損させてしまいました。以前も書いた気がしますが接着剤は完備、おれ不器用なんで。気温が低いせいか時間が少しかかりましたがしっかりつなげました。下に置かないで浮かせてくっつけたのですこしずれてしまい、なおかつなかなか割れ目に浸透しないのでガンガン垂らしたせいで白っぽくなってしまいました。気温でなにか溶けない系の下敷きを敷いた上でやるべきでしたが復電予定時刻が迫っていたのであわてたのは否定できません。日曜日~ちょっと遠くまで耐圧試験に行ってきました。屋外でしたが天気が良くて仕事日和でした。計算上1279mAの充電電流のつもりで機材準備していきました。10.2A充電電流に対してほぼドンピシャなリアクトル電流なのに耐トラの電流が予想外に大きくて何度もメーターを見返してしまいました。1次電流と耐トラ電流は100:1と合っているので読み間違いはないはずです。現地解散となった後、めったに読んだことのない取説を読んでみたらありました。取説は大事、そして充電電流に対してリアクトル容量だけあればよいってわけじゃないことがわかりました。修行が足りないと痛感しました。16:56カテゴリー:試験・技術業務~2016年12月10日土曜日~同じ地区の先輩が毎年受けている請負の年次点検お手伝いに行ってきました。わたしは各フィーダー盤リレー試験を担当。守谷SA内のラーメン屋さんでおいしいラーメンをごちになりご満悦で帰りました。05:04カテゴリー:手直し等10月に屋外建物投光器の不点灯呼び出しあったお客様の月次点検にいったところ、「壊れているの忘れた」らしく改めて交換を依頼されました。外灯用回路が数回路あるので念のためロードチェッカーでブレーカを特定して切ってから作業。今月は接続箱を重点項目として外観、温度を確認。今回はなにか載ってるパネルを見つけました。女性のハイヒールのかかと。キュービクル工事でリレー試験1台の依頼を受け試験実施してきました。UPR(不足電力)不要動作ロックとくに問題なく試験完了できました。