認識して回避するための訓練を受けた者です。本製品はFCC規則パート15のクラスAデジタル機器基準に準拠しています。この限度は、当該装置を業務用環境下で作動させる際に、有害な干渉を妥当な範囲で防止するために設定されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用し、また放射する可能性があります。マニュアルの指示に従って適切に取り付け、使用しない場合、無線通信に有害な干渉を及ぼす可能性があります。本製品を居住地域で使用すると有害な干渉を起こす可能性があり、この場合、ユーザーは干渉に対する措置を自費で講ずるよう要求されます。おそれ本製品は、カテゴリC2に属するUPS製品です。居住環境では本製品により無線干渉が発生する可能性があり、そのような場合にはユーザーによる追加措置が必要とされることがあります。上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。アークフラッシュの危険この文書に記載されている安全に関する指示をすべて読み、理解し、順守する必要があります。据付マニュアルのすべての指示を読み終えてから、この無停電電源装置(UPS)システムの据え付けや作業に取り掛かってください。アークフラッシュの危険すべての工事作業が完了し、据え付け場所の清掃が終了するまで、UPSシステムを設置しないでください。UPSを設置した後、設置場所で追加の工事が必要な場合は、UPSの電源を切り、納品時に同梱されていた保護梱包袋でUPSを覆います。Electric社の仕様と要件に従って設置する必要があります。外部および内部の保護(上流ブレーカー、バッテリーブレーカー、ケーブル配線など)と環境要件は重要です。Electric社は責任を負わないものとします。UPSシステムは、ケーブル配線された後であってもスタートアップさせないでください。Electric社以外による起動は許容されません。アークフラッシュの危険UPSシステムは地方自治体および国家における規則に従って設置される必要があります。UPSは、以下の規格に従って設置してください。70、またはカナダの電気規則(C22.1、パート1)使用地域で適用される規格に従ってください。アークフラッシュの危険UPSシステムは、温度管理された、導電性汚染物質や湿気がない室内環境に据え付けてください。UPSシステムは、システムの重量を支えられる、不燃性の平坦で硬い床面(例、コンクリート面)に設置する必要があります。アークフラッシュの危険このUPS装置は、設計上、次のような異常な動作環境には据え付けできません。取り付けられている配線口カバーに、ドリルまたは切削によりケーブルや電線管用の穴を開けないでください。このUPS装置の近くで穴開けまたは切断作業を行わないでください。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。設置マニュアルで指示されていない限り、この製品に機械的変更(キャビネット部品の取り外し、ドリルや切削による穴開けなど)を加えないでください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。過熱の危険UPSシステム周囲のスペースの要件を順守し、UPSシステムの動作中にUPSの換気口をふさがないでください。上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。機器損傷の危険UPS出力を、太陽光発電システムやスピードドライブなどの回生負荷システムに接続しないでください。有資格者が実施する必要があります。適切な個人保護具(PPE)を使用し、安全な電気作業方法に従って作業してください。このUPSシステムに対する作業は、内部、外部の別を問わず、このUPS装置のあらゆる電源をオフにしてから実施してください。このUPSシステムの作業を始める前に、保護接地も含め、あらゆる端子間で危険な電圧がかかっていないことを確認してください。UPSには、蓄電池が内蔵されています。商用電源/主電源から切り離されている状態でも、電圧がかかっている場合があります。このUPSシステムの設置や点検を行う前に、必ず装置電源をオフにし、商用電源/主電源とバッテリーの接続を解除してください。このUPS装置内部を開く場合は、コンデンサーの放電が終わるまで5分程度待ってから開いてください。各地域の規制に従って上流電源からシステムを絶縁するため、断路装置(断路ブレーカーやスイッチ)を取り付ける必要があります。この断路装置は、作業しやすく見やすい場所に設置してください。UPSは適切に接地処理/接地されていなければなりません。高い漏れ電流のため、接地処理/接地導体を最初に接続する必要があります。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。Electric社が定義した仕様と要件に従って設置する必要があります。バッテリー点検は、バッテリーや必要な注意事項に関して十分な知識を持つ有資格者以外は行わないでください。資格を持っていない人をバッテリーに近づけないようにしてください。バッテリー端子を接続したり取り外したりする前に、充電源の接続を解除してください。爆発の危険があるため、バッテリーを焼却処分しないでください。バッテリーを解体または改造したり、本来とは異なる方法で使用したりしないでください。漏れ出した電解液は肌や目に害を与えるため、注意してください。毒性を持っている場合もあります。アークフラッシュの危険バッテリーには、感電やショートの危険性があります。バッテリーを取り扱う際は、以下の注意に従う必要があります。腕時計や指輪など、金属製の物は外してください。絶縁ハンドル付きの工具を使用してください。保護メガネ、手袋、保護靴を装着してください。バッテリーの上に工具や金属のパーツを置かないでください。バッテリー端子の接続や切断を行う前に、充電源の接続を解除してください。バッテリーが誤って接地されていないかどうかを確認してください。誤って接地されている場合は、接地から外してください。接地されたバッテリーに触れると感電する危険性があります。設置や保守の間、接地を外しておけば、感電の危険性を減らすことができます(接地式電源回路を持たない機器やリモートバッテリー電源が該当します)。アークフラッシュの危険バッテリー交換時は、必ず同タイプかつ同数のバッテリーまたはバッテリーパックを使用してください。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。機器損傷の危険UPSシステムにバッテリーを取り付けます。ここでは、UPSシステムが通電可能な状態になるまで、バッテリーを接続しないでください。バッテリー接続から72時間(3日間)以上経過する前に、UPSシステムの電源を入れる必要があります。充電要件により、バッテリーの保管期間は6カ月以内とする必要があります。このUPSシステムを長期間通電せずに保管する場合、1カ月に1度以上の頻度で24時間通電することをお勧めします。この措置でバッテリーが充電され、修理不能な損傷を防ぐことができます。上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。保護接地(PE)/機器接地導体(EGC)を示す記号。直流(DC)を示す記号。交流(AC)を示す記号。直流で使用、または直流を生成する装置の正極の識別に使用されます。直流で使用、または直流を生成する装置の負極の識別に使用されます。バッテリーを示す記号。スタティックスイッチを示す記号。可動部を使用せずに電源への負荷を接続し、または電源からの負荷を切断することができるよう設計されたスイッチを表します。AC/DC変換器(整流器)を示す記号。AC/DC変換器(整流器)の識別に使用されます。プラグイン装置の場合、関連するコンセントの識別に使用されます。DC/AC変換器(インバーター)を示す記号。DC/AC変換器(インバーター)の識別に使用されます。プラグイン装置の場合、関連するコンセントの識別に使用されます。ヒューズボックスまたはその位置の識別に使用されます。