とある電気管理の位相転移~フェイズシフト~つくば電気管理事務所(電気管理技術者)の業務ブログメニュートップページエントリー2016年04月の記事は以下のとおりです。先輩が受託している栃木の太陽光発電所へ定期検査お手伝いで行ってきました。その時話を聞きましたが、ここの系列発電所が2か所あるのですが、2か所とも2枚パネルが割れたことがあるとのこと。この日の現場でも割れたパネルを見せていただきました。投石とかできそうな場所ではないので鳥や悪天候時の飛来物が原因でしょうか?亀裂から水分混入して直流漏電でもしてたら交換工事を行う工事屋さんが危ない気がします。ちなみに、この日は天候もよくパネル絶縁は良好だったようです。ブログランキングへこの記事のURL高圧ケーブル更新されました。念願かなって工事していただくことになりました。工事屋さんの事前処理がよかったのですんなり済んで端末処理して耐圧試験完了まで午前中で済んだので東電には15時くらいで予定してもらってたところ連絡して早めに来てもらいVCTつなぎこんでスムーズに完了しました。18:48契約需要家様に設置してある絶縁監視装置より漏電の警報あり(224mA)お客様事務所内でも漏電警報が鳴っているとのことなので出発。漏電はすでに消えており探査不能。5001を仕掛けこの日は撤収。18:15また絶監警報発生。この日は雷雨の通過があり車の運転が怖いので天候がある程度落ち着いてから出発。現地では一瞬警報が鳴って止まるのを数回繰り返していた。記録計は180mAで表示し予想通り外灯が当たりでした。出入りの工事業者に改修を依頼していただくよう伝え撤収しました。~後日談~4/20に外灯の接続箇所が痛んでいたので補修したと工事業者より連絡がありもう安心と思った翌日4/21、お客様より警報がまたなっていると連絡あり。水没でもあるんだろうから再度業者に見てもらうようお願いしました。なく転がっていたサンダーを手に取ると、メーカー違いで二重絶縁とそうでないものが使われていることに気が付いた。二重絶縁構造のものにはもう薄れてしまっているが2重の四角マークがあるので接地は必要ないですが、そうではないものはコンセントプラグから接地クリップが出ているので接続して使ってほしいところですがあちこちに移動して使っているようでたぶん接続してない。念のため社長につけたほうが安心ですよと報告したところ、たまにピリピリくるよねと言われました。金属の粉が入りこんで漏電しやすい環境なのかもしれません。昨年の年次点検で白っぽくなって絶縁劣化していた某メーカーのレジン碍子に今年の年次点検でダイプラスをぶっかけてきました。水分の付着が減るだけでも効果があるでしょう。ちなみにダイプラスは会社が替わってレクステンドと商品名が替わって売っているようです。私のはそんなに普段使わないのでまだまだ買い替えまで行きません。よりLBSのパワーヒューズが破裂、ケーブルは大丈夫か確認したいそうなので直流劣化診断の依頼を受け実施。新品ペンレコーダをおろしました。PR8111を勧められ購入となりました。いままでよりコンパクトで持ち運びは楽になりそうです。試験結果は良好でした。電気的なこと前からうすうす気になっていました。契約需要家様の高圧ケーブル引込側の端末材の表面がべたべたになっています。はやりのストレスコーンを使わないタイプです。3年くらいで劣化するようじゃ困るなと思いメーカー問い合わせをしてみました。端末の中央部がビニルテープ接着面のような状態になっているものと思われますが、これはストレスリリーフテープの油成分が、収縮チューブのシリコンを透過して表面ににじみ出てきているもので、この現象によって端末本体に異常が発生することはありません。停電時にアルコール系溶剤で清掃いただければ幸いです。-----上記回答をいただきました。メーカーが言うのだからきっと大丈夫なんでしょう。問い合わせに真摯に返答いただけたメーカー様に感謝です。16:00カテゴリー:工事なじみの床屋さんにて。椅子に内蔵のドライヤーをよく抜き差しするコンセントががばがばになってしまったので取り換えたいと相談を受け引き受けることに。この形、どうやらハイ連器具と呼ばれているものらしいのですが、パナソニック、神保ともに生産終了品らしいのです。家電屋さんや電材屋さんに残っていないか聞いてみるが惨敗。ネットショッピングでも出てこず検索しまくったところ床屋の椅子リペア専門店サイトにたどり着き購入できました。4個注文で送料と代引き手数料込みで3700円は高い...無事交換できました。ばらして中身見てみましたが古くなればこんなもんかと思いました。今後床屋の椅子やさんはコンセントの金属パネルごと数万で提案してくることでしょう。栃木県にある太陽光発電所の年次点検お手伝いに行ってきました。定年退職してその後の技術者がいなかったため私の先輩のお客様となったところです。今年で手伝い2年目なのですが、いっしょに作業していた後輩が発見。念の為メーカー取説を参照、K→Lと書かれています。いうことは正常動作しないだろうが今更ケーブル抜いて変えられないので、リレーへの出力k-lと試験端子出力kt-ltを反転させました。反転させたことをテプラで表示して一安心です。でたので(設定80°Cで現在85°Cにしている)今回夏前にキュービクルの吸気口フィルター清掃をしてみた。黒い塵が詰まっていたのを落としたので今年は少しマシになれば。