メールは、事前に「深夜・早朝における連絡先」の登録のお申し込みをいただいた方にお知らせしています。○昨日(4月5日)お知らせいたしました、地下貯水槽No.2における漏えいについての続報です。○本日(4月6日)地下貯水槽において、サンプリングを実施しており、その結果がまとまりましたのでお知らせいたします。南西側(4月6日午後2時17分)]※分析に必要となる試料量を採取できなかったため、欠測となっております。NO.3漏えい検知孔水について、地下貯水槽NO.3の漏えいの有無を確認するため、追加でサンプリングを行います。○なお、当社ホームページに、ヨウ素、セシウムの核種分析結果を含めた資料について掲載しておりますので、ご参照願います。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130406_06-j.pdf○本メールには返信できませんのでご了承ください。○地下貯水槽No.2に貯水してある水について、本設設備による移送先を地下貯水槽No.1から地下貯水槽No.6へ切り替えるため、一時停止しておりましたが、午後4時10分、地下貯水槽No.2から地下貯水槽No.6への移送を開始しました。○移送状況については、午後4時30分にパトロールを行い、漏えいなどの異常がないことを確認しました。○本メールには返信できませんのでご了承ください。○昨日(4月5日)お知らせいたしました、地下貯水槽No.2における漏えいについての続報です。貯水槽No.1へ移送していますが、本設設備による移送を地下貯水槽No.6へ切り替えるため、午後3時33分に地下貯水槽No.1への移送を停止しました。仮設ポンプによる地下貯水槽No.1への移送は継続しております。○移送停止後の状況については、パトロールを行い、漏えいなどの異常がないことを確認しました。○準備が整い次第、地下貯水槽No.6への移送を開始します。○本メールには返信できませんのでご了承ください。貯水槽No.1へ移送していますが、本設設備による移送を地下貯水槽No.6へ切り替えるため、本設設備による移送を一時停止いたします。仮設ポンプによる地下貯水槽No.1への移送は継続いたします。○また、地下貯水槽No.2から地下貯水槽No.1への移送については、仮設ポンプ4台(それぞれ約30m3/h×2台、約48m3/h、約60m3/h)で約10,000m3の移送を行うこととしており、移送日数は約2.5日を予定しております。○移送については並行して行うことから、移送日数は約3.1日を予定しております。○本メールには返信できませんのでご了承ください。○地下貯水槽No.2に貯水してある水について、仮設ポンプ1台(約30m3/h)を追加するため、本設ポンプ1台を除く仮設ポンプ3台の運転を一時停止しましたが、その後、追加したポンプの仮設移送配管に異常がないことから、午後0時52分に地下貯水槽No.2から地下貯水槽No.1への移送を開始しました。○移送状況については、午後0時55分にパトロールを行い、漏えいなどの異常がないことを確認しました。○また、先に停止した仮設ポンプ3台については、午後0時57分に地下貯水槽No.2から地下貯水槽No.1への移送を開始し、移送状況については午後0時58分にパトロールを行い、漏えいなどの異常がないことを確認しました。○なお、仮設ポンプ3台のポンプ流量について、誤りがございましたので、お詫びして訂正させていただきます。(誤)追加した仮設ポンプ3台のポンプ流量:約20.8m3/h(正)追加した仮設ポンプ3台のポンプ流量:約30m3/h、約60m3/h、約48m3/h○移送日数については、現在検討しております。○本メールには返信できませんのでご了承ください。仮設ポンプ3台を追加し、地下貯水槽No.1への移送を行っておりましたが、さらに、仮設ポンプ1台を追加するため、現在移送を行っている本設ポンプ1台を除く仮設ポンプ3台の運転を、午後0時27分、一時停止いたしました。○本メールには返信できませんのでご了承ください。貯水槽No.1への移送を開始しました。常がないことを確認しました。○本メールには返信できませんのでご了承ください。○4月6日午前5時43分、地下貯水槽No.2に貯水してある水について、地下貯水槽No.1への移送を開始しましたが、さらに、仮設ポンプ3台を追加し、準備が整い次第、地下貯水槽No.2から地下貯水槽No.1に移送を開始する予定としております。○本メールには返信できませんのでご了承ください。○4月6日午前5時43分、地下貯水槽No.2に貯水してある水について、地下貯水槽No.1への移送を開始しました。○移送ラインについては、午前5時43分に現場確認を実施し、漏えい等の異常がないことを確認しております。全β放射能濃度が約5.9×10^3Bq/cm3であったことから、漏えいしたγ線放射能量が約1.8×10^8Bq、β線放射能量が約7.1×10^11Bqと推定しておりますが、詳細については調査を行っております。電用原子炉の設置、運転等に関する規則第19条の17の十号である「原子炉施設の故障その他不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。」を準用できると判断いたしました。168条(報告)に基づき報告を行うものです。現状をご説明させていただきます。○福島広報部においても、同日午前10時から臨時会見を開催し、ご説明させていただきます。----------------------------------------------------------------------・開催日時:平成25年4月6日午前10時?・開催場所:本店3階大会議室(受付は午前9時30分から)福島では福島県庁本庁舎2階福島県政記者クラブ内会見場----------------------------------------------------------------------○本メールには返信できませんのでご了承ください。No.2(容量:約14,000m3)に、約13,000m3(運用上の上限値)は貯水しており、まずは、空の状態である地下貯水槽No.1(容量:約13,000m3)に約11,500m3(運用上の上限値)移送します。○なお、付近に排水溝がないことから、海への流出の可能性はないと考えております。○本メールには返信できませんのでご了承ください。果、10^1Bq/cm3オーダーの放射能が検出されました。○そのため、4月5日、一番外側のシート(ベントナイトシート)と内側のシート(2重遮水シート)の間にたまっている水の分析を行ったところ、放射能が検出され、検出された放射能濃度は、約6.0×10^3Bq/cm3です。○本メールには返信できませんのでご了承ください。