空気の流通のよい場所で、周囲に煙突や空調・換気設備用の給排気口がない場所を選んでください。塵・埃・煤煙などを吸い込まない場所、他の熱源から輻射熱を受けない場所を選んでください。窓際の設置は避けてください。周囲の壁などによる反響音が発生しない場所を選んでください。周囲の壁などにより、冷却塔からの吐出空気が流入空気に巻き込まれ、冷却塔内で再循環しない場所に設置願います。冷却塔を2台以上設置する場合、あるいは冷却塔周囲に壁等を設ける場合は、下図の基準に従って離隔距離を確保して下さい。1台5セル以上の冷却塔を2台以上並列設置する場合は、周囲の設置状況により必要な離隔距離が異なりますので注意願います。reserved.図面(CAD,PDF)及びカタログのダウンロードはこちら各種ダウンロード。