AY-C63SXうぃんぐ787さんクチコミ投稿数:96件スレッドの最後へ冬に設置して初の夏でトラブルが発生しました。室内排水ジョイント部分で水漏れです。皆さんは大丈夫でしょうか?水平配管としている方は念のため確認した方が良いかもしれません。設置機種はAY-C63SXと22SXです。該当位置は本体から30cm位にある本体排水ホースジョイント部分で、1台目は室内カバー内で水平設置部分にあります。2台目は外に繋がる配管内です。一度工事業者に来てもらって補修してもらいましたが、再び水漏れ。補修時にきっちりテーピングしてもらって再発です。これからジョイント形状の問題かどうか調査依頼してもらう予定です。ケーズデンキはメーカー調査依頼に腰が重いのか設置業者に責任を押し付けようとしてるのが見え見えでなかなか話が進みません。経過については追って報告致します。18:31(1年以上前)業者さんを庇う訳ではありませんが室内水漏れは排水ドレンホースの接続不良だけが原因とは言えませんよ。自分も結構前ですが蜘蛛か蜂かは解りませんが排水ドレンホースが詰って室内水漏れを経験した事があります。それ以降ですが室外ドレンホースの排水口に穴あきペットボトルを設置する事で虫対策をしています。垂直に落とす距離を稼いで排水を促す措置を取る等・・・・テーピング部分から漏れたとの事ですがよほど滞留時間が長かったか断熱等の処理が適正に行われていないか等も考えられます。21:48(1年以上前)配線クネクネさんドレンホースのつまりは業者さんも一番最初に疑っていました。最初の補修時に漏れチェックのため水道水をペットボトルで流してみたところ問題なく排水されたため、詰りで無いことが確認できました。排水口の虫対策ですがよいアイデアですね!負圧時の空気逆流も防止できそうなので別途検討してみます。21:55(1年以上前)真空ポンプさん冬の取り付けだったので排水確認はしていなかったかもしれません。気づいた際は数時間後にいきなり「ポタ、ポタ、、、」(一秒間隔ぐらい)という感じでした。垂れる手前(周りに置いた)状態までに収まっています。雑巾でもカバーしてますが。冷媒用の配管2本に濡れは無く、ドレンホースジョイント部のみ濡れています。平行部となるカバー内でジョイント部に少しだけ勾配をつけるとダダ漏れとまでは行かない状態となったのでジョイント部で間違いないと考えています。壁配管通し内部に水漏れ(今回追加で水漏れ発見)設置状況をアップしました。AY-C63SXとAY-C22SXです。(22SXについては別室にもう一台あり、冷房未使用状況のため水漏れは確認できず)C63SXの漏れは側面側壁表面だったので水漏れ被害はさほどないかもしれません。一度補修してからは垂れてはない状況です。しい調査はどうすればよいかわかりませんが・・・。新築なのに困ったものです。室内の綿ぼこりなどが滞留してドレン漏れが発生しやすいので注意が必要です。00:33(1年以上前)うぃんぐ787さん、せっかくの新築なのに大変ですね。我が家の場合、昨年夏に設置3年ほど経過したAY-Z50VXでエアコン本体から水漏れがありました。購入店(コジマ電気)経由でシャープエンジニアリングの出張修理をお願いしました。念のためということで1週間後に水漏れがないか再点検に来てくれました。その後問題なく、今年も順調に稼働しています。一度メーカーサービス(シャープエンジニアリング)にみてもらうのもいいかもしれません。07:36(1年以上前)ド素人で買う側ですが、メーカーは施工に関するトラブルに関わることを極端に嫌がります。何年後でも施工についても責任を追及される可能性が有るからだと思います。力関係やプライドなんかも有るのかしら?交渉している相手が、販売した店員ならば、店員は施工に関する知識は殆ど有りません。店員は、理解不能なので、工事業者に丸投げするわけです。工事業者はピンキリですから、問題が長引くにつれて、能力の高い人を送り込みます。SXの工事の説明書を見ていると、ドレンホースは、最初は正面から見て右側にセットされているみたいですね。左右両方にドレン接続口があり、付け替え出来るみたいです。室内機との接続部分から水漏れしている可能性は、低いと思います。2台同時期に水漏れするということは、施工が原因だと思います。工事説明書には、「内径16mmのホースを使用してください。内径14ミリのホースを使う工事業者も居てます。私はそれでも水漏れしてないので、それが原因かは判りません。22SXは水平配管ではないのに水漏れしているのなら、結露に1票かな。内径16mmの断熱ドレンホースに付け替えてもらえばよいと思います。ちなみに私は、こういう虫よけを付けてます。コーナンで2個セットで250円くらいでした。防虫ドレンキャップhttp://www.inaba-denko.com/jpn/products/drain/dc/index-top.htmSXは、室外機の底に暖房用のドレンホースを取り付けるドレン口がありますが、そこにドレンホースを繋ぐことを省略する工事業者もいます。暖房時に室外機から湯気が出てたりして、故障と勘違いする人も居てるらしいです。私ならば、そこにもドレンを繋いで、虫よけを付けます。ホワイトベース【Myコレクション】PC2【おすすめリスト】AM5だとピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。