とある電気管理の位相転移~フェイズシフト~つくば電気管理事務所(電気管理技術者)の業務ブログメニュートップページエントリー2015年08月の記事は以下のとおりです。高齢者施設にてブレーカートリップの復旧要請を受けました。測定すると「ガス給湯器用」回路が絶縁不良。追いかけると、給湯器本体は異常なしなので、コンセントをばらしてみた。配線しっとり濡れています。この状態で測定したら絶縁不良は直ってしまいました。この古い防水コンセントでは今後怪しいから交換したいけど、ベースが腐りかけているので納まらなくなったらやだなぁと悩んだが、お客様は使えないと困るとのことなので当方にて材料揃えて即工事を実施。ねじの頭飛ばしてねじ穴確保してどうにか収めました。意外にベース腐っているようでちょっと掘るとしっかりした金属しているんだなと感心しました。竣工検査お手伝いに行ってきました。びっくりしましたが、パワコンがコンテナに入っています。汎用品としては数が出ててお得なんだろうと思いました。201TM-Rがついていました。東電との協議で取り付け指示されたのかと聞いてみたらそうではなく設計が東北仕様だそうで、むこうはないとだめらしい。材料の関係でかなり遅れているらしいのではやく連系できるといいですね。10:31カテゴリー:試験・技術業務つくば某所にて点検のお手伝い。リレーはすべて東芝製Nシリーズ。ドロ-アウト形のリレーには専用の試験治具があり試験効率が良い。いえば、うちのエヌエフ6月の計器校正以来しばらく電源いれてないや。秋には活躍してもらおう。16:34カテゴリー:その他お得意様の工事会社にて安全教育を受けてきました。おおきな会社さんはしっかりしてる。物損、労災の事故例の発表と取り組んでいる事業、それと下請法などで請負業務や突発業務のやり取りについて説明を受けてきました。月次点検で需要家様を回る移動中、こんな交通事故を見かけました。ひっくり返っている軽1BOXは横からデイサービスの軽に突っ込まれたのでしょうか?事故はやってもやられてもいいことないから気を付けて運転すべきですね。このあと家屋火災が起きている付近も通過。1日に立て続けに見たんでこの日はなにか起こるんでは・・・と思っていたが平和な1日でした。携帯に系統異常:発生のメールが届く。パソコンの監視画面を見たら発電電力が0kWになってるが日射量も0kW/m2になっているからこれはたぶん日射不足で止まったんだと推測。現地確認してくれとのことなので午後から出発。設備自身はなにも異常なし。予想通り、外部の何かを拾っただけと判断。待機履歴にE-44(日射不足)が残っていたのでこれは異常ではなく止まるべくして止まっていたんだと確認。念のため故障リセットを押してから帰りました。系統異常でもパワコンが停止しない場合は応動不要とか事故対応のルール作りしないと手間が多くてやりきれません。専任の電気主任技術者がいる高圧受電設備の年次点検を実施。雨が降ったりやんだりで作業がはかどらない。昼過ぎにはゲリラ豪雨で排水溝があふれんばかりに雨が降って作業できず。14:00過ぎにはやんだのでガンガンやって15:30くらいに作業終了して帰り。つくばに帰ったら親父が「こっちは雨なんて降らなかったよ。近所のゴルフ場には超軽量機という飛行機が落ちたけど」ああ、あのニュースは近所のことだったのかと驚いた。付き合いのある工事店様よりトランス耐圧試験の依頼をいただき本日実施。今回3φ300kVA1台で58mA。混触防止板付きだからなのかどうなんだろう。soukou製ハイボルトテスタHVT-11Kを購入しました。今回買った理由として、ケーブル劣化診断を手軽にやりたいというのも一つなんですが、もう一つ理由があります。以前仕事仲間から悲しい事実を告げられました。「取説に、G方式では正しく測定できないと書いてあるって試験業務のお客さんに言われちゃってあせったよ~」なんてことを聞いて調べました。3123Aとなっているのでその取説を確認したら、ありました。これみた途端自分の測定器が色あせて見えてしまいました。HVT-11Kより3123のほうが小型軽量で便利なのでお手軽測定の時は3123、しっかり厳しく測定するときはHVT-11Kを使おうかなと思います。16:13カテゴリー:事故お盆前日、お客さまより「溶接機をつないで使おうとしたら電源がおかしくなって使えない」と連絡があった。電話ではよく内容が分からなかったがともあれ行ってみることに。上記コンセントから溶接機電源を取ったらしい。電圧を測定してみると、200V,100V,100Vと単3のような電圧。ちなみに溶接機は単相200V仕様なんだけど。使用方法もいいのかどうだか。どっかヒューズでも切れているかなと上流に追いかけていったらありました。S相のヒューズが切れている。ヒューズの使用方法もちょっと・・・ですがこれはまあいいか。適切なヒューズに取り換えて電源復帰。この電源、溶接機以外にベルトソーやコンプレッサーにも電源供給しているので、たぶん原因は過負荷。電源は戻ったがコンプレッサーは起動不良。いじっては見たが、原因と思われるのはマグネットスイッチの励磁不良か基盤不良。これはお盆明けに業者に問い合わせてもらうことにしました。