配線の途中接続という行為の影響で火事になります。年間何十件と報告されていますが、火事の原因がエアコンの場合はこれを疑っています。エアコンの操作がうまくいかない。リモコンが反応しない、冷房が止まるなど。多くの場合『エアコン本体の故障』と言われると思いますが、手抜き工事の可能性があります。音がうるさい機種によっては音が少し大きなエアコンもありますが、手抜き工事の可能性もあります。なんか水滴がついている。場所や現在の状態にもよりますが、結露の可能性もあります。調べてみた結果一番よくある内容です。これら以外の理由も当然あります。見えないところ気にするのがプロの仕事と考えてます。エアコンの裏側って、見たことないですよね。実は、エアコン自体、構造が30年くらい前と変わってないんです。夏場の気温覚えていますか?30°Cないんですよね。それがいつの間にか40°C。次は50°Cになるといわれています。エアコンの構造は変わっていないのに。今は今の取り付け方を考えないと、写真のように結露して水浸しになることもあります。冬場も結露しているわけではないですが、一階結露すると、カビが生えますよね。こちらは実際にカビが生えた室内機です。カビ取りとか、発生を抑えるとか言いながら自分がカビまみれだったらどうにもなりませんね。実際に水漏れの後です。水が漏れる原因はいくつかあるのですが、基本的に工事のミスが多いです。水漏れが発生したらすぐに修理を依頼しましょう。早ければ、1万円以内で修理ができる場合もあります。2022年7月現在!最近販売したのエアコンをご紹介!(価格の目安にどうぞ)全て、標準取付工事代が含まれています。配送料金は、片道30キロ以内は無料になります。八千代町ではエリアにより配送料金はかかりません!その他、気になった時はこちらもご覧ください。店舗営業日が限られています。実際に来店したい場合は事前にご予約下さい。080-3604-6324(携帯)もしくは、会社概要にあるLINEのQRから友達登録してメッセージ下さい。33,000円エアコン販売についての質問アパートに予算10万円でエアコン2台設置できますか?可能です。製造5年以内の6畳用2台を以前も設置させていただいたことがあります。アパート1階に入居予定であれば標準設置の事が多いので特に大きな追加工事費用はありません。既存エアコンは処分可能ですか?取付工事の時に一緒に撤去できます。費用は設置環境、機種により0円~3,300円です。最短で取り付けてほしいんですが、できますか?お任せください。早ければ翌日に取り付け作業が可能です!出張見積もりは無料ですか?有料になります。八千代町では5,500円~の出張費がかかります。お店に行かなくても買えますか?お買い物できます。予算とエアコンの台数を決めたらお電話かLINEをください。こちらから何台かご提案します。当日追加工事が発生する可能性はありますがLINEで簡易見積もりもできます。エアコン工事の見本、追加条件がある設置や作業内容の見本です。無料で回収できるエアコンの条件(随時変わります)2006年製よりも新しいエアコンであること。見た目が黄ばんでいないこと。割れている、ヒビがあるなど、壊れているとNG。電源はいらない、冷えないはOK。メーカーが、三菱、ダイキン、パナソニック、富士通、東芝のどれか。6畳用以外のエアコンであること。以上が無料で取り外し工事もできるエアコンです。1台から購入OK!エアコン取付も丸ごとお任せください。既存のエアコンは機種により無料回収が可能!取り外し料金込みで0円~最大3,300円の間です。製造15年程度古くても、無料で回収できた実績多数あります。工事費もすべて込みで3,300円なので、業界トップクラスの最安値です。お気軽にご相談ください。他店の取り外し工事では、エアコンの撤去時に外壁のビス穴などをふさがなかったせいでサイディングに水が入ってしまうことも考えられます。損失が来る可能性があります。長く使ってもらえそうなエアコンを販売しています。中古エアコンを『分解洗浄しました!』と聞いて安心してはいけません。【誰が】分解してのでしょうか?電気工事士2種の資格があっても、それはまた違う話です。メーカーの技術者以外が分解すると、ネジの締め具合(トルクとかいいます)や配線を戻す作業など、何か間違えれば火災の原因です。リサイクルショップの従業員に元メーカーの技術者がいればいいですが、そんなことはまずありません。【見知らぬ誰か】が分解洗浄したエアコンをありがたがって高く買っていることになります。事実、素人が分解洗浄したエアコンと、最低限の掃除では見えない内部がここまで変わります。(※下の画像参照)いいことしか言わない業者を怪しむようにしましょう。取付工事は綺麗さよりも、正確さを求めないと損する場合がある下の画像を見て下さい。買ってから3年程度のエアコン。どこの通販サイト、どこの家電量販店で買った。公開してしまうと私がボコボコに言われるので、言いません。何がいけないのかわからないと思うので、赤丸を付けました。『配線』がへんなもので【途中接続】されています。これは明確に禁止されています。この部分から発火します。火事、命に係わる手抜き工事です。次が、なにか茶色い物が見えていますね。ここも赤丸をしておきます。この茶色の物体はエアコンの『銅管』部分です。場合によっては凍るほど冷たくなります。問題は、凍るほど冷たい物が夏、テーブルの上に置いてあったらどうなりますか?理科の時間に勉強しましたね。