いう事が普通出来ませんよね。中古エアコンと聞いて、不安なことはないですか?残念ながら、急いで工事をする方というのは『見た目は綺麗』に取り付けできるのですが、電気工事のルールに従っているのか?というと答えは微妙です。写真にある問題点は、電線を接続コネクターで途中接続している事なんですが、一般人はこのような事を知りません。なるのか?こうゆう事をするのか?というと、一つの原因に『節約』があります。工事をやり直せば時間がかかります。次の現場もいかないといけません。2分程度で補修できるこの作業をします。金銭的な節約もあります。捨てたくないですからどうにか使いまわそう。してこのような事をする人もいます。この工法は『エアコンのメーカーも国も禁止』しているほど危険な工事で、火事の原因に繋がり、最悪死にます。モラルもない電気工事士が多い。見えにくいかもしれませんが、『1.6』って数字があります。これは電線の太さを表しています。このケーブル(電線)をエアコン工事では使っています。太さは2mm、2.6mmと大きくなりますが、弊社では基本2mmを使用します。電線屋さんが書いている、電線の許容電流の表になります。気温40°Cで考えています。1.6mmだと、15Aまでしか電気を流せません。8,11,15,20,27と大きくなっているのが該当の電線です。電線は、『熱くなればなるほど電気が流せなくなる』んですが、真夏のあっついとき室内でも40°Cいくのに、お外はどうですかね。50°C行くんじゃないでしょうか。するともっと電気は流せなくなります。電気が流せなくなるとブレーカーが落ちる。思う人もいますが、かなり説明を省略するとブレーカーは起動するまでに2時間。2時間の間に燃えたら終わりです。電線は細い方が安いです。1.6mmと2mmでは約7,000円位買う時に値段が違います。人の命や家よりも、目先の自分の利益が大事。引越し業者の下請け、大手通販サイトの下請け、もちろん家電量販店の下請け。どこにでもこういう人はいます。素人が見てもわかりませんからね。これを読むまであなたが知らなかったのと同じでほとんどの人は知りませんし、工事屋も言いません。ちなみに、日立のメーカーサイトでありましたが、新しいエアコンでもエアコンを使うのに必要な電流は約25Aと出ています。最大値なのでしょうが、それだけの電流が流れるという事です。エアコンの種類によって、使う材料は変えないといけません。さっきの1.6mmの電線では、10Aも足りない計算になりますね。このエアコンは素人が『YouTubeみて取り外ししたんで買ってください』というエアコンです。写真ではわかりにくいですがボロボロです。普通に取り外してこのようにはなりません。エアコンを店頭買取、取り外し済みのエアコン買います!という業者はたくさんいます。このようなボロボロのエアコンも、弊社も元通りに直すことはできますが買ってくださるお客様を騙すのと同じ。弊社では判断しています。このようなゴミは買取はもちろんしませんし、店頭にならべることもしません。エアコンというのは、多くの方が言っていますが『中古』で買う時はとてもリスクが高いんです。そんな購入者にリスクが高い物だからこそ、エアコンを長く安全に使ってもらうために『完全自社施工』を行っています。こんなリスクが考えられます。取り付けた後に、数日経過したら冷えなく(暖まらなく)なった。ガス詰まりが起きてます。故障で修理は数万単位です。新しく買うことを勧めます。室内機から水が漏れてきた。排水ドレンが原因で水が逆流している可能性があります。(他にも原因はあります。