安全ブレーカーって、何が安全なの?~2P1Eと2P2Eの使い分けについてこんにちは!『週刊サンデン』ブログです。今週は,最近ジムにドハマりしている柳沢がお送りします。ここ最近というか,以前から僕のブログの内容は、自作系アイテムやD.I.Yが多く、それは、自分で何かを作り、その自作したモノを使った時に感じる楽しさや喜びを知っていただければなぁーと思い、自作系ネタを多めでご紹介してきました。今回は基本に戻るというか、、電線屋スタッフとしては知っておかないといけないこと。普通は電気工事等、そういったことに携わってなければ、知らないような事。そのもの自体は、身近にあってよく目にするけど、これが何のかよく知らないなって事を書いいきたいと思います。なんで今回は、安全ブレーカーについてです。文字多めになりますが、お付き合いいただければ幸いです~*~*~*~電気が引いてある家庭であれば、必ずあるであろう分電盤カバーを、外すたところ。契約容量(A)を決定するためのしゃ断器です。この場合なら30A(アンペア)が契約容量になります。因みに、契約アンペアによって、30Aは緑、20Aは黄色、15Aは茶色みたいに色が違うんです。安全を保つため、漏電したときに作動するものです。万が一屋内配線や電気器具が漏電をおこしたとき、自動的に電気を止めて事故を防ぐ装置です。分電盤から各部屋へ続く回路ごとに取り付けられており,電気機具の故障等によるショートや,使いすぎにより許容電流を超えた電流が流れたときに,自動的に電気を止める装置です。一般の人が分電盤をいじる事があるとしたら、一度に家電動かし過ぎて、電気が落ち、慌てて分電盤を見に行くと、このブレーカが切るになっていて、スイッチを入れなおすなんて経験をしたことある方は多いんではないでしょうか。ある意味で、一番身近なブレーカーかもしれません。用語について簡単に各ブレーカーを説明したところで、今回は、その中の安全ブレーカについて、もう少し掘り下げていきたいと思います。~*~*~*~安全ブレーカー子ブレーカーなんて言い方もされる安全ブレーカ。弊社では、テンパール製品の安全ブレーカーを在庫として取り扱っています。15Aとかいてあります。それぞれ10A,15Aというのは使用できるアンペアの容量なのはわかりますが、では、この2P1E、2P2Eこれって一体何のかということなんです。(B-1EAとB-2EAは型番です)~*~*~*~単相2線式と単相3線式の違い先程のサービスブレーカーで説明すると、サービスブレーカー本体に単2-30Aと書いてあります。この単2という言葉、決して単2電池の事ではなく、単相2線式ということ。30Aとは、上でも書きましたが、契約アンペアを表しています。単相2線式:電圧線と中性線の2本の線を利用するので、100Vしか利用する事が出来ない。単相3線式:3本の電線のうち真ん中の中性線と、上または下の電圧線を利用すれば100V、中性線以外の上と下の電圧線を利用すれば、200Vが利用可能です。中部電力ホームページより~*~*~*~2P1Eと2P2Eの使い分け2P1E、2P2Eの“P”はPole(極)、“E”はElement(過電流引きはずし素子※)を表します。:遮断器は2極品で1極に過電流引きはずし素子がなく、過電流引きはずし素子がない極には識別の“N”のマークを表示しています。:遮断器は2極品で2極ともに過電流引きはずし素子があります。内線規定では中性線に過電流引きはずし素子はなくてもいいとの規定があります。※過電流が流れた場合、電気の流れを遮断する機能を持つ部品2P1Eの遮断器は単3回路の分岐110V(100V)回路に使用し、“N”マークの極は中性線(接地線)側に接続して使用してください。2P2Eの遮断器は単3回路の分岐220V(200V)回路と110V(100V)回路とのどちらに使用されても問題ありません。N側:接地側100Vのブレーカーなら2P1E、2P2EどちらでもOKです。200Vのブレーカーをご使用の場合は2P2Eを必ず選択して下さい。~*~因みに、このテンパール製の安全ブレーカー、オーディオ用として音が良いということがステレオ雑誌に取り上げられたこともあって、オーディオ用として購入していくお客様も結構いらっしゃいます。【オンラインショップの商品ページはこちらから】ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。~:~~:~~:~~:~~:~~:~~:~~:~~:~秋葉原直営店に是非お越し下さい。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちして下さい。10:42こんにちは。安全ブレーカーのことが良くわかりました。1つ疑問が残ったので教えて下さい。教えていただければ幸いです。12:48分かりにくい表現となり申し訳ありません。200V」で使用する場合はどちらも活線を使用していますので、「200Vで片切遮断はダメですよ」という意味合いだったようです。200Vで片切を使用してしまった場合、ブレーカーを落とした後でも”200V使用機器に触れたら感電する”という事故も想定できます。ご指摘いただいた通り、こちらブログの内容を修正させていただきました。(4)新色登場!『3398-18』が全3色に。アンプ自作や内部配線用に!家の電話鳴ってますか?またの名は。ご利用頂けるようになりました。※ただしメールアドレスの提示が必要になります。ご紹介していくブログでございます。日本初の【オーディオ用高品質USBケーブル】切り売り販売を実現しました。