空気線図(2)/環境の大学>空調設計>空気線図(2)空気線図(2)ここでは、(1)温度や水蒸気量などが異なった空気を混合したとき(2)空気と同じ湿球温度の水を吹きこんだとき(3)空調機を通った空気が部屋に噴き出されたとき、どのような空気が出来上がるのかををみていきます。(1)空気を混合したときこの状況がよくイメージできないと思うので、下に図をいれます。1と2の空気が入ってきて3の空気が出て行く状況です。[kcal/kg']として、1,2,3の添え字をつけて区別することにします。覚えてますか?空気線図上に1,2,3の点を取ると下のようになります。分けられる点が3になります。1-k$と表されます。.つまり、1と2の混合する割合を調節すれば、3を直線上のどこにでも持ってくることができます。冷房であれば1の空気の温度や水蒸気量の調節が可能です。暖房であれば2の空気の調節が可能なので3は、ほぼ自由自在に決定することができます。これは、線分の比はどの方向に投影しても同じ比になることを利用しています。(2)空気と同じ湿球温度の水を吹きこんだときまずは図を見てみましょう。下の図のように左から来た空気に湿球温度に等しい水が噴霧される状況を考えます。このときの状態を、(1)と同じように文字でおきます。[kg/kg']をおいていきます。それを踏まえた上で空気線図を描くと下のようになります。この図からわかることは、エンタルピーを維持したまま左上に移動しているということです。(見たままですね...)これが何を意味しているのかというと、空気線図(1)の水平変化と垂直変化を思い出してください。左に行くということは顕熱の減少を、上にいくということは潜熱の増加を意味しています。ここでの変化は顕熱を潜熱に置き換える変化に他ならないのです。?空気線図の見方が少しわかってきましたか?では次にいきましょう。(3)空調機を通った空気が部屋に噴き出されたときここでは、空気線図の中で初めて使うものが出てきます。それは、顕熱比(SHF)です。顕熱比はkinの知る限りではここでしか使いません。空調機から空気が出てくるときは顕熱比を使うと覚えておいてもいいんじゃないでしょうか?(^^)状況設定から確認しましょう。ここでは、空調機を抜けた空気1が吹出し口から部屋の空気2に向かって吹出される状況を考えます。実務では、部屋の室内環境を設定してから設計を始めるので、1の空気の状態を知るために顕熱比を使います。文字をおいていきましょう。いいたいのですが、ここでは空気1、2に対して文字を置くことはしません。上で述べたように、2の状態がわかっています。この部屋の取得熱量、つまりこの部屋にどれだけの熱が供給されているのかもわかっていることになります。わかっていることになります。求まっている状態がここのスタートになります。求め方は負荷計算で行います。目標であるグラフがどんなものか見てみましょう。グラフを見た上で、どのように描いていけばいいのかを説明していきます。グラフを見てください。このグラフを見たとき、顕熱比と顕熱比線と原点という今まではなかった線、点が描かれています。原点は空気線図に元から描かれている点です。することは、すでにわかっている顕熱と潜熱から顕熱比(SHF)を求めることです。\frac{q_S}{q_T}$から求めることができます。\right)$です。顕熱比が求まれば左の縦軸に点をとり、それと原点とを結びます。次に、2がわかっているので、顕熱比線と平行に2を通る線を引きます。この線上に、吹出し空気がのることになります。この線上のどこにのるのかというと、相対湿度90%の位置が1になります。これは、吹出し空気が相対湿度90%で設計されるからです。これでこの項目は終了です。ふれなかった3は、空調機内の冷却コイルの平均表面温度にあたる点です。室外機から水が出てくるのはみなさんご存知だと思います。水が出てくるのは、空調機の冷却コイルで空気が露点以下に冷やされるからです。冷却コイルを通過したばかりの空気は相対湿度100%で、そのときに発生した露が室外機のところで排出されるということです。[環境の大学~環境を学ぶ~]。