絶縁電線とケーブルは区別されるもので、「絶縁電線」は絶縁被覆で覆われている線、「ケーブル」は絶縁電線のまわりにビニルシースが覆われたものです。絶縁電線は1重構造、ケーブルは2重構造となりますが、実は絶縁電線を露出で配線することは電技や内線規程で認められていません。例外もありますので、根拠を基に解説していきます。解釈では以下のように配線工事について規程されています。低圧屋内配線は、次の各号に掲げるものを除き、156-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること。配線工事は表のように12種類に分類されています。絶縁電線による露出配線をしてはいけませんと明記しているわけではないのですが、上記の12種類のいずれかの方法で配線をする必要がありますので、結果として後述するがいし引き工事を除き、絶縁電線を露出して配線することはできません。工事の種類により、電線管やダクトで保護しなさいということですね。ケーブル工事の場合はシースで保護するということです。そのため、シースを剥ぎ取ったIV線などを天井で転がし配線することはできず、配管やダクトで保護するかケーブルによる配線をする必要があります。コンセント接続箇所やジョイント接続箇所は電線露出では?コンセント施設について内線規程では次のように規程しています。1コンセントを造営材に埋め込む場合は、次のいずれかによること。a.埋込型のコンセントは、金属製は又は難燃性の絶縁物のボックスに納めて施設すること。コンセントの施設ケーブルの接続について内線規程では次のように規程しています。2,ケーブル相互の接続は、キャビネット、アウトレットボックス又はジョイントボックスなどの内部で行うか、又は適当な接続箱を使用して行い、接続部分を露出させないこと。ケーブルの接続コンセントの取り付けやケーブルジョイントの際は、ケーブルのシースを剥ぎ取りますのでどうしても絶縁電線が露出する状態となります。上記規程より、ボックスを設けることにより絶縁電線部分及び接続端子を保護することができるので、絶縁電線の露出が認められると解釈できます。コンセントやスイッチは壁にボックスが仕込まれていますし、ジョイント部分はプルボックス、アウトレットボックス、ナイスハットなどで保護されていますよね。接地線に使用される線は絶縁電線で問題ありません。天井裏やケーブルラックに緑色のIV線が直接捕縛されているのを見かけるかと思います。接地線は、通常時電圧がかかる部分ではないので「電路」として捉えないことができますので、損傷する恐れのある部分を除き保護する必要がないのです。根拠規程としまして、内線規程の1100-1用語において、「配線」と「接地線」は別々に定義されています。「接地線」と「配線」は別物と解釈できます。内線規程では「低圧配線方法」と「接地」を別々に規定しています。1350「接地」ではA、C、D種接地について次のように規定しています。A種接地工事、C種接地工事又はD種接地工事の接地線は、次の各号により施設すること。3810-5(高圧接触電線)に定める場合を除く。