工事内容は次のとおりです。・時期は、9月か10月。日程を工事業者(日曜は休日)と調整して連絡する。前日に足場を組むかもしれない。・雨天や強風でなければ予定日に実施する。・パネル(21枚)を地上に降し、地上で点検、不良なものを良品と取り替えて屋根に上げる。・取替えの基準がある。出力は定格の0.9*0.9=81%以上、外観の異常がないことなど。・試験の光源は、太陽光。曇りでも、良品との比較で良否の判断はできる。本日10/15、茨城県守谷市は小雨です。明日10/16午前中には雨が止む予報です。天候が回復すれば10/16にパネル取替工事が実施される予定です。何枚のパネルが交換になるのでしょうか。推測してみようと思います。1.乖離度は21.5%9月末での乖離度は、添付の図のとおり-17.5%です。これは過去1年間のデータにより計算しているので、今回のように低下し続けている場合は、過去6か月分の変化-4%を加算し、現時点での乖離度は-21.5%と評価します。一枚のパネルは3つのブロックに区分されそれぞれバイパスダイオードにより保護されています。ブロックの中の一つのモジュールが故障したときはバイパスダイオードが動作してそのブロックを除外します。ブロックの出力は0%となり、またそのパネルの出力は67%となるので、取替え基準に基づき交換となります。良品については若干の経年劣化5%を見込んでおきます。3.不良品のブロックの個数y良品のブロックの個数y、不良品のブロックの個数yとして連立方程式を立てると。x+y=63x*0.95+y*0=63*(1-0.215)0.95x=49.455,x=52y=63-x=11不良のブロックは11個。異なるパネルに生じているとすれば、パネル交換は11枚となります。パネルは全体で21枚なので半分は交換と推測します。工事内容は次のとおりです。・時期は、9月か10月。日程を工事業者(日曜は休日)と調整して連絡する。前日に足場を組むかもしれない。・雨天や強風でなければ予定日に実施する。・パネル(21枚)を地上に降し、地上で点検、不良なものを良品と取り替えて屋根に上げる。・取替えの基準がある。出力は定格の0.9*0.9=81%以上、外観の異常がないことなど。・試験の光源は、太陽光。曇りでも、良品との比較で良否の判断はできる。本日10/15、茨城県守谷市は小雨です。明日10/16午前中には雨が止む予報です。天候が回復すれば10/16にパネル取替工事が実施される予定です。何枚のパネルが交換になるのでしょうか。推測してみようと思います。9月末での乖離度は、添付の図のとおり-17.5%です。これは過去1年間のデータにより計算しているので、今回のように低下し続けている場合は、過去6か月分の変化-4%を加算し、現時点での乖離度は-21.5%と評価します。一枚のパネルは3つのブロックに区分されそれぞれバイパスダイオードにより保護されています。ブロックの中の一つのモジュールが故障したときはバイパスダイオードが動作してそのブロックを除外します。ブロックの出力は0%となり、またそのパネルの出力は67%となるので、取替え基準に基づき交換となります。良品については若干の経年劣化5%を見込んでおきます。良品のブロックの個数y、不良品のブロックの個数yとして連立方程式を立てると。不良のブロックは11個。異なるパネルに生じているとすれば、パネル交換は11枚となります。パネルは全体で21枚なので半分は交換と推測します。