人が触れる恐れがない場合、又はC種接地工事若しくはD種接地工事の接地線は、金属管(ガス鉄管を含む。)を用いて防護することができる。[注]避雷針、避雷器用の接地線は鋼製金属管内に納めないこと。)などに収め外傷を防止すること。絶縁電線をメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材以外で外傷を受けるおそれのない場所に施設する場合は、造営材にそのまま密着して取り付けることができる。この場合の電線の固定または支持方法は、3165-2(ケーブルの支持)の規定に準じて行うこと。引用:内線規程1350-31350-5「B種接地工事の施設方法」ではB種接地について次のように規定しています。B種接地工事の接地線は、3810-5(高圧接触電線)に定める場合を除き、IV電線又はこれと又はこれと同等以上の絶縁効力のある銅電線を用いること。地中及び接地極から地表面上60cm以下の部分、湿ったコンクリート、石材、レンガの類に接する部分又は腐食性ガス若しくは溶液の発散する場所に用いる場合を除き、アルミ電線を用いることができる。3上記から、A、C、D種接地は、外傷を受ける恐れのない部分については露出が可能になります。B種接地については、「IV線」という単語がしっかりと記載されています。内線規程3102「低圧配線方法に関する共通事項」3102-1「施設場所と配線方法」にはこのような記載があります。ケーブルラックには、電線にケーブルを用いるなどとし、直接絶縁電線(1350-3(A種、C種又はD種接地工事の施設方法)1項2による接地線を除く)を支持しないこと。捕縛しても問題ないと解釈できます。解釈の表のうち、がいし引き工事のみ何かに保護されているわけではないので絶縁電線が露出状態となります。がいし引き工事は、絶縁体であるがいしを支持材に使用することで、他の建築物と完全に絶縁することで損傷による地絡の可能性を低くしています。昔の木造住宅工事で使用されていた工法ですが、現在はほとんど使用されなくなりケーブル工事が主流となっています。覆うことは困難となります。コンセントのようにボックスを仕込むということもできませんし、結論としてできるだけ電線の露出部分を短くするというのが最善の策です。いえ、短すぎるとダウンライトへ接続するのが大変になりますので、無駄に長くシースを剥かないということを意識されるとよいかと思います。【疑問】ダウンライトのIV部分は天井裏で露出していていいの?とても細かい部分のお話になりますが、ダウンライト型の照明器具や非常灯にケーブルを接続する際、先をIVにして端子台に接続しますね。ダウンライトを天井裏に収めた後はIVが天井裏で露出した状態となります。...あわせて読みたいC型はさみ金具を使ったコンセント接続箇所GL工法の壁など、壁裏にボックスを建て込むスペースがない場合に「C型はさみ金具」を使いコンセントを取り付けます。露出状態となりますので規程的にはグレーなところです。ダウンライト同様、シースの剥ぎ取りをできるだけ短くし、電線の露出が長くならないように考慮する必要があります。まとめまとめ電線の露出配線はNG外装があるケーブルの露出はOK電線は配管やダクト内に収めるジョイントや接続部はボックスを設ける例外としてアース線は露出OK構造上止むを得ず露出になる部分は損傷しないよう処置する電気工事を日頃施工していると、慣習でこの場合はこうすると決めて施工されているかと思います。「なぜ」を追求して規程を読み直してみるのもスッキリしますよ!内線工事ではくれぐれもIV線などの電線を露出で配線しないようにしましょうね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ケーブルラックの上などでボックスは設けず露出させているかと思います。?原理メカニズムを徹底解説!欠相防止遮断器の設置義務はあるの?今回は中性線欠相について解説していきたいと思います。ELCB(漏電遮断器)接地はなぜ共用接地してはいけないのか。誤作動は?ELCBの接地が他のD種接地と別になっているのを良く見るけど理由がわからないという方に内線規定からの根拠と図を使って徹底解説していきます。自動点滅器は名前の通り、自動でon、offを切り替えることができる、照明器具とセットで使用される機器です。電気工事士の実技試験でもお馴染みの機器ですが、実務で設置したことがない方もいるかと思います。