今年はもう梅雨入りしましたね。洗濯物が乾き辛い等のお悩みなら、衣類乾燥機のかんたくん。カワックなら、洗濯物も干せます。ガス器具も結構便利な商品がたくさんあります。何かお悩み事があればご相談ください。リフォーム工事もやってます。水こんにちは!山田です。梅雨に入って、蒸し暑い日が続いています。高校サッカーインターハイが始まりました。私の長男は、今年3年生なので、最後の年になります。先月、試合中にゴール前の競り合いで腰を強打しまして2週間ほど練習参加できませんでした。練習に復帰したのが、インターハイ初戦の5日前だったので本人も不安の中、試合が始まりました。結果4-0で、初戦突破する事ができ、次の3回戦に進める事ができました。長男も前半途中から、最後まで試合に出て、コーナーキックからの2アシストができたと喜んでおりました。気を引き締めて、次も勝ってもらいたいです。それでは、また次回のブログで。木みなさんこんにちは。漏水現場に行ってまいりました。なんとそこのお客様は2ヶ月で水道代が6000円から9万円まで膨れ上がっていました(゚д゚)!現場に到着し、まずは水道メーターに付いている水が流れるとクルクル回転するパイロットを確認します。漏水していると水を使ってなくてもこのパイロットが回転しています。次に音聴棒という水の音が聞こえる道具をトイレや各箇所の蛇口にあてて水の音が聞こえないか確認しながら水が漏れていないか確認していきます。現段階ではまだ見つかりません。次に給水のラインか給湯のラインかを判断するため給湯器下の蛇口を閉め切ってから再度水道メーターのパイロットの回転を確認します。これで回転していれば給水のライン、回転が止まれば判断できます。今回はそれでも止まらなかったので給水のラインだと判明しました。次に床下を調査しますが漏水はまだ見つかりません。残るはメーターから家に入るまでの埋まっている配管です。ガレージのマスを開けてみると水が流れている音が聞こえ近くの土間を割っていくと配管が割れていてそこから水が噴き出していました。排水管やガス管があり修繕がしにくい状況ではありましたが津村大先輩の手にかかればちょちょいのちょいで修繕が完了しました。