水漏れ、水詰まりを、どこよりも早く修理いたします。本日は、戸建住宅のトイレで起きた詰まりトラブルについて、ローポンプを使用した詰まり除去作業の事例をご紹介します。藤枝市のお客様からトイレの詰まり修理についてご相談を頂きました。建物2階のトイレが詰ってしまったようで、ご自身でラバーカップを使用して修理を試みたとのことでしたが、詰まりが解消されず、トイレ横にある手洗器の排水も詰まっている事がわかり、床と便器の隙間から排水が漏れ出してくる・・・という状況のようでした。水漏れさせてしまうと下の階にまで漏水する可能性が考えられましたので、トイレと手洗いの水はそれ以上流さないようにして頂きつつお待ち頂き、電話の後すぐにお客様宅へ向かいました。トイレと手洗器の両方が同時に流れなくなっていることから、屋外排水もしくは床下や壁中の排水管内部での詰まりである可能性が高いと思われました。現場到着後すぐに屋外排水マスのフタを開けて確認をおこないましたが、浄化槽とトイレの間には排水マスが1箇所のみで、詰まっている様子はありませんでした。排水マスから2階のトイレまでは壁の中と1階の部屋の天井裏を通って配管されています。2階のトイレでは床の下で2つに枝分かれし、トイレと手洗器にそれぞれつながっていますので、その2本の排水管が合流して下の階へ向かう途中で詰まり箇所があると思われました。排水に圧力をかけて押し流せないかどうか試してみることにしました。手洗器の排水の床下排水管への差し込み口は防臭キャップで密閉されていましたので、手洗器の排水口にゴム栓をして排水経路を密閉しておきました。その状態で便器内にローポンプを押し当てて、引いたり押したりと、詰まり箇所を揺らす様にポンピング圧力をかけていると・・・突然便器内に溜めた水が一気に流れていき、詰まりが流れていったようでした。今回のように詰まりが起きている場所から上流側で枝分かれしている排水の一箇所から圧力をかける場合、枝分かれしている他の排水をあらかじめ塞いでおかないと、圧力が別の枝部分に逃げてしまい、詰まりが除去できないばかりか満たされていた排水が逆流して塞がれていない排水管から溢れてしまうので、注意が必要です。ローポンプで除去できないような詰まりだった場合は、便器を一度外して床下排水管の内部に金属ワイヤーを入れたり、高圧洗浄機を使用したりする必要性が出てきます。今回はローポンプで無事流れてくれましたので、時間的にも費用的にも大事にならなくてよかったですね。technology.。