【エアコン追加工事紹介】コンセント交換と電圧切り替え【エアコン追加工事紹介】コンセント交換と電圧切り替え先日エアコン工事に伺った際、追加工事として200Vコンセントへの交換と、分電盤内での電圧切り替え工事がありましたので、今回は簡単な工程をご紹介します。お客様のエアコンは200V機種でした。1コンセント事前確認コンセント形状はこのようになっていますね。これに対して、壁側のコンセントは100Vでした。このままではエアコンを使用できませんので、壁側のコンセントを200Vへ交換します。コンセント交換の前にブレーカを切っておきます。テスターで電圧が落ちていることを確認して作業開始です。2200Vコンセント交換作業C型金具を外して埋込コンセントを取り出し、200V用コンセントを取付ます。これで壁側コンセントの取り換えは完了です。次に100Vから200Vへ電圧切り替えを行います。今回、専用回路に使われていたブレーカーは200Vにも対応していましたのでこのままこちらのスリムブレーカーを使用します。主幹ブレーカーを落としてから、対象のブレーカーを取外しサイドにあるツマミを200V側へ切り替えたら元の場所へセットテスターで壁側コンセントを測定。200Vに切替わったのを確認したら工程終了です!ブレーカーには200Vに対応していない商品もありますので、その際はブレーカー交換も必要になります。事前のご確認をお願いいたします。より対応できない、または、追加出張費が発生する場合があります。詳しくはお気軽に、フリーダイヤルまでお問い合わせください。