水漏れ、水詰まりを、どこよりも早く修理いたします。本日は、飲食店の厨房内シンクで起きた水漏れのトラブルについて、フレキ管と排水トラップの水漏れ修理作業の事例をご紹介します。焼津市の飲食店様から、厨房のシンク下から水漏れがあると修理のご依頼を頂きました。お店の方のお話では、パイプの繋ぎ目から水が漏れているとのことでした。ランチタイムの忙しい時間帯は避けて来て欲しいとのことでしたので、15:00頃に訪問しました。問題のシンクの下を確認すると、給水フレキ管のナット部分から水が漏れているのが確認できました。止水栓にて止水をし、ナットを外して内部のパッキンを新しいものに入れ替えて、再度接続し直しましたが水漏れは直りませんでした。パッキンではなくフレキ管のツバ出し部分に問題がある可能性が高まったため、フレキ管を一部切断し、新たにツバ出しを行い、接続し直すことで水漏れは無くなりました。作業を終えてお店の方に報告をした際に、別の店員の方から、シンクの下がすごく濡れている時とそうでない時があったとの情報が入ってきました。給水管からの水漏れであれば、常に一定量の水が漏れ続けますので、すごく濡れている時とそうでない時のような差は起き得ません。別の箇所からも水漏れが起きている可能性があると思い、再度シンク下を詳しく調べました。給水管周りは先ほどの修理で水漏れはなくなりましたので、排水まわりの可能性が高くなります。シンクで水を流しているとシンク下の排水トラップが濡れてきましたので、今度はこちらを修理することになりました。排水トラップを一度取り外し、ステンレスシンクや排水トラップ、ゴムパッキン、固定ナット全てに付着した汚れや油分をきれいにして、水気をしっかりと拭いてからコーキング材にて防水加工を施してから排水トラップを取り付け直しました。バケツに汲んだ水を一気に流すなどして排水テストを行って排水トラップからの水漏れもなくなったことを確認して、今回の修理は完了となりました。technology.。