〈都市ガス〉マイコンメーターの復帰手順ガス使用中に震度5相当以上の揺れがあると、マイコンメーターが働いて自動的にガスを止めます。地震後もお住まいの地域へのガス供給が行われている場合には、ご自身で復帰操作をするとガスが使えるようになります。ガス臭いときは復帰操作は行わず、窓や扉を開放し、都市ガス事業者にご連絡ください。すべてのガス機器を止めます。器具の栓を閉じるか、運転スイッチを切ります。屋外に設置された給湯器なども忘れないようにします。マイコンメーターの[復帰ボタン]のキャップを左に回してはずします。[復帰ボタン]を押します。止まるまでしっかり押し、表示ランプ(赤)が点灯したら、すぐに手を離します。キャップを元通りに取り付けます。そのまましばらくお待ちください。ガス漏れの有無を確認中です。3分たったら、もう一度マイコンメーターをご確認ください。赤ランプの点滅が消えていたら、ガスが使えます。マイコンメーターのガスもれ確認は、メーターからガス機器までの範囲で行います。3分経過後もガスが止まったままで赤ランプが点滅している場合はガス機器の止め忘れやガス漏れが考えられますので、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか確認してください。正常に復帰できない場合や不明点がある場合は都市ガス事業者にご連絡ください。technology.。