配線用遮断器(ブレーカー)の仕様書に2P1E、2P2E、3P2E、3P3Eなどと記載されていますよね。これは素子数と極数を表す重要な表記となり、ケーブルを保護する機能となる部分です。ブレーカー選定の際に必要な知識となってきます。この記事では素子と極について詳しく解説していきますので、正しい知識習得のために是非ご覧ください。例外1単相2線式は2P1EでOK。まとめPとEの表記の意味Pは極数、Eは素子数を表します。2P1Eでしたら2極1素子、3P3Eでしたら3極3素子です。ブレーカーの役割はケーブルの保護をすること(過電流保護)と、人体等を感電から守る(漏電保護)ことです。今回のお話は過電流保護に関係することになります。極数については回路を切り離す目的、素子数については過電流を検出する部分となります。過電流保護+漏電保護ができる遮断器です。どちらにも当てはまることになりますね。極数(P)とはP(Pole)は極数です。極数とは分かりやすくいうとブレーカーに電線を接続できる数になります。単相2線は2P、単相3線及び三相3線は3Pとなります。極数=開閉部の数となります。ブレーカーの極は全て入切操作やトリップすることにより開閉されるということです。素子数(E)とはE(Element)は素子数です。素子とは過電流を検出する部分です。過電流からケーブルを適切に保護するためにブレーカーに検出部が内蔵されています。過電流が流れるとブレーカーは過電流素子によって過電流を検出し開閉部を自動で切り離します。これがトリップ(ブレーカーがとぶ)という現象です。過電流による温度上昇や磁束を検出し、バイメタルが反り上がることにより開閉部が回路します。極数と素子数を間違えて解釈している方が多い印象です。極数は極の数つまりブレーカーの端子の数で間違いはないのですが、イコール開閉数であることも重要です。素子数を開閉数と間違えて解釈し2P1Eのニュートラル側は開路しないという話を聞くことがあります。ブレーカーは基本的に極は全て開閉できる構造になります。しないと片極が活線となり絶縁抵抗測定ができません。まれに2Pのブレーカーでニュートラルのスイッチが別についていて、主スイッチは電圧側のみ切れるものもありますが、いずれにしてもニュートラルも開閉できる構造になっています。下表のように内線規程で回路方式によって規定されています。3[備考1]※1印のものは、1360-7(過電流遮断器の極)2項3の場合に該当する対地電圧が150V以下で接地極の確定されたものでは、接地側電線から素子を除いてもよい。[備考2]※2印のものは、3605-2(分岐回路の種類)3項2の規定による単相3線式分岐回路の電源側に2極2素子の配線用遮断器を用いるとともに、中性線を遮断できる装置を接地する場合にあっては、過電流素子によって動作する開閉部の数を2とすることができる。表をまとめると以下のようになります。・単相2線式・・・2P2E→2P1Eでもよい(下で説明します)・単相3線式・・・3P2E(中性線は素子なし)・三相3線式・・・3P3E・三相4線式・・・3P3E(中性線素子なし)例外1単相2線式は2P1EでOK。極性に注意!単相2線式は2P2Eと規定されていますが、内線規程の備考1により、対地電圧が150V以下で接地極が確定されたものは2P1Eでよいことになっています。単相100Vは対地電圧が100Vで中性線はB種接地により接地されていますので2P1Eでも問題ないということです。単相200V回路は2P2Eを使用します。実際に盤の中にある100V用分岐子ブレーカーは2P1Eになっていることが多いです。2P1Eを使用する場合、極性に注意しなければいけません。Nという記号のついた極のほうには素子がなく、過電流が流れてもブレーカーを自動遮断することができません。2P1Eのブレーカーを使用する場合は必ずN表示の方に接地側電線(ニュートラル、一般的には白線)を接続する必要があります。2P2Eの場合は、両極に素子がありますので上記のような心配はありません。2P1Eの極性については下の記事で詳しく解説していますので参照ください。【疑問】2P1Eブレーカーの極性を間違えると危険な本当の理由!中性線には地絡電流が流れない?100V回路には、片側に過電流遮断素子のない2P1Eブレーカーを使用していいことになっていますが、素子のある相にLive(ライブ)を、素子のない方にN(ニュートラル)を接続することが決められています。...あわせて読みたい例外2100V/200V併用コンセントは2P2Eと1P0Eの組み合わせでOKあまり見かけることはありませんが100V/200V併用のコンセントが存在します。その場合100Vと200Vを使用しますので単相3線が必要になります。3P2Eを使用すれば事足りるのですが、内線規程の備考2に2P2Eと1P0E(中性線断路器)を組み合わせて使用することが認められています。素子がないブレーカーについて素子がないブレーカーも存在します。過電流保護ができないブレーカーです。上記の1P0Eがそれにあたります。古い建物の分電盤ですと1Pブレーカーが使われています。LとNが別々のブレーカーとして設置してあり、電源を遮断する場合は両方切る必要があります。1Pブレーカーの操作の注意事項はニュートラルを先に切らないことです。L→Nの順に切りましょう。逆に投入の際はN→Lの順です。他には2P0Eの漏電遮断器があります。漏電保護のみの機能を備えたものですね。過電流保護は下位の安全ブレーカーに任せるといった方法です。内線規程で両方とも規程されている例外が2通りある素子のないブレーカーもあるブレーカーの極数と素子数のお話でした。パターンは多くありませんので正しい知識を付けて現場に役立てていきましょう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ケーブルラックの上などでボックスは設けず露出させているかと思います。自動点滅器は名前の通り、自動でon、offを切り替えることができる、照明器具とセットで使用される機器です。電気工事士の実技試験でもお馴染みの機器ですが、実務で設置したことがない方もいるかと思います。ELCB(漏電遮断器)接地はなぜ共用接地してはいけないのか。誤作動は?ELCBの接地が他のD種接地と別になっているのを良く見るけど理由がわからないという方に内線規定からの根拠と図を使って徹底解説していきます。ダウンライトのIV部分は天井裏で露出していていいの?とても細かい部分のお話になりますが、ダウンライト型の照明器具や非常灯にケーブルを接続する際、先をIVにして端子台に接続しますね。ダウンライトを天井裏に収めた後はIVが天井裏で露出した状態となります。スイッチ】片切スイッチ、両切りスイッチの違いとは?それぞれのメリットデメリットは?みなさんが使っている照明のスイッチですが、実は片切りと両切りが存在します。名前の通り、相の片方切るか両方切るかの違いなのですが、それぞれに用途やメリットデメリットがあります。