contentNECは4月15日、冷媒が液体から気体に変化する際の熱の移動を利用する「相変化冷却」と、液体と気体が混在した「気液二相流」で熱輸送を行う技術を利用して、省電力でIT機器を冷却するモジュールを開発したことを発表した。相変化冷却は、冷媒が液体から気体、反対に気体から液体に変化する際に熱が移動する現象。打ち水をすると涼しくなる。気液二相流は、冷媒が蒸気と液体の二相で混在した状態で流れることを指す。蒸気だけで熱輸送するヒートパイプに比べて、熱輸送量を上げられるという。気液二相流はボイラーや原子炉で利用されているとしている。NECが開発した冷却モジュールは、CPUなどで局所的に発生する熱を、モジュール内の冷媒の気液二相流で効率よく放熱器まで輸送する。輸送した熱は、冷媒の温度上昇を伴わない相変化を利用して放熱する。ポンプが不要となりファンの送風量も削減できることから、消費電力を大幅に削減できるという。発熱体に設置した放熱器に大量に送風する空冷式と比べて約80%、冷媒の温度上昇が大きくなる水冷式と比べて約60%の消費電力を削減できるとしている。モジュールは、受熱部分と放熱器をチューブで接続することで、さまざまなIT機器の仕様やレイアウトにも柔軟に設置でき、機器開発のコスト削減にもつながるとしている。従来の空冷式などは、CPUなどの発熱体に放熱器を直接付けていた。高密度のサーバが大量に稼働するデータセンターは、冷却するための消費電力が課題になっている。その解決策としては、空気の流れが複雑で制御が難しいことから、送風を多めに行うことで冷却するというのが一般的だ。設備での対策として、床下に水冷配管を敷設した水冷ラックを使用したり、機器と空調機をまとめて小部屋に入れたりなどが展開されている。NECは、今回の相変化冷却モジュールを活用して、設備への対策と組み合わせる考えだ。相変化冷却モジュールの信頼性や製造性を高めるなど、汎用的なIT機器に組み込めるよう研究を進め、データセンターの現在の主流である空冷式冷却と比べて40%以上の冷却電力削減を目指すとしている。Japanは、CIOとITマネージャーを対象に、ビジネス課題の解決とITを活用した新たな価値創造を支援します。Japanをご覧ください。ついて運営会社サイトマップ当サイトは最新ブラウザでの閲覧を推奨します。permission.このサイトでは、利用状況の把握や広告配信などのために、Cookieなどを使用してアクセスデータを取得・利用しています。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。Cookieなどの設定や使用の詳細、オプトアウトについては詳細をご覧ください。