水漏れ、水詰まりを、どこよりも早く修理いたします。本日は、店舗の冷蔵ケース下で起きた漏水と排水詰まりトラブルについて、高圧洗浄機を使用した詰まり除去作業の事例をご紹介します。清水区の店舗様から、冷蔵ケースの下から水が染み出てくるので原因を調べて欲しいと調査と修理のご相談を頂きました。お伺いして漏水しているという冷蔵ケースを見させて頂きました。下にあるカバーを外すと排水管が見えて、そこから水が溢れている事がわかりました。排水管の下流側で詰まりが起きており、冷蔵ケースからでる排水が溢れて漏れて来ていたということですね。排水管の経路を調べるためにお店の裏側に行き、排水マスを開けてまわったのですが、年数の長い建物で何度か改築されているようで、冷蔵ケース下の配管がどこに流れ出てくるのかまではわかりませんでした。下流側が不明なので、上流側である冷蔵ケース下から高圧洗浄機を使用して排水管内部の洗浄を行う事にしました。床の下でパイプの曲がり角が多いのか、排水管の中に洗浄ホースがなかなか入って行かず、中に水を噴射しても水があふれるばかりでした。言え現状ではここからしかアプローチできないため、店舗の床に水が広がらないように吸収シートを大量に置いて作業を続行しました。なんとか5m程ホースが入った所でその先にぜんぜん進まなくなったので、冷蔵ケースから5m位の範囲の別の水まわり設備である手洗器の下の排水管も同じ経路であると仮定し、手洗器下からも洗浄作業を行ってみることにしました。手洗器下からしばらく洗浄していると、やはり経路はつながっていたようで、無事詰まりが解消して冷蔵ケースしたから水が溢れて来なくなりました。作業後にお店の責任者の方に状況を説明する際に、実は今回の様なトラブルは定期的に起きているらしく、前回修理を行った別の業者も排水ルートがわからず、私と同じように高圧洗浄作業で解決し、今後も高圧洗浄作業でなければ詰まりは抜けないと言われた、という重要な過去の情報をお聞きしました。冷蔵ケースの裏手の壁の裏側は事務所になっていて、流し台シンクが近くに設置されていて、詰まることなく問題なく使用できているようでしたので、今後も何度も詰まりが発生して費用が膨らむようであれば、冷蔵ケースの今の排水経路を塞いでしまい、壁を貫通して事務所シンクの排水管に合流させる新たなルートに変更する方法も一つご提案させて頂きまして、今回の修理は完了となりました。それぞれの現場にて、今までのトラブル歴や修理歴について、初めにこちらから確認しなければと実感しました。technology.。