作業開始LGS開口墨出しとはそのままですがLGSを開口するための墨出しです。天井の器具を付けるためボード開口した際にLGSが開口部分にあると器具をつけることができませんよね。そのため、器具開口部分に合わせてLGSも開口していきます。いっても電気屋さんがLGSの開口をするわけではありません。LGS組みのプロであるLGS屋さんに開口してもらいます。開口部分は強度が弱くなってしますので適正な補強処理をしなくてはなりません。そのため素人である電気屋さんは基本的には手を出しません。開口してほしい部分にマーカーで墨をだしておけばLGS屋さんは開口してくれます。作業するタイミングこれは難しいところですが、LGS屋さんが作業し終わる頃に始めるのがベストかなと思います。作業中盤ですと邪魔になってしまいますし、作業が終わってからですと二度とLGS屋さんは戻ってきません笑LGSが組み終わるといなくなり、「電気屋さんの墨そろそろ出てるかな」と戻ってくる人はほとんどいないと思います。普段からコミュニケーションをとっていれば声をかけてもらえると思います。向こうも誰に言えばいいかわからずとりあえず他の作業をして忘れてしまっているというパターンもありますので、常に他職とのコミュニケーションはとるように心がけましょう。最悪タイミングを逃してしまったら、LGSの職長さんに直接お願いするか、言いづらい場合は現場担当者経由で建築側にお願いするとよいでしょう。色付きマーカースケールビニールテープ作業手順まず対象の器具の地墨の中心にレーザーを当てます。水平器の水平と平面の直角を正確に出し、天井にレーザーを照射します。地墨からレーザーをあげたら下のようになったとして説明していきます。LGSの下でレーザーがクロスする場所にスケールをあてます。クロスする場所が器具の芯となりますのでそこから器具寸法に合わせて墨を出していきます。器具の開口ぴったりに墨を出すと心配ですので器具開口プラス50くらいのクリアランスを見ておけばよいでしょう。器具が100Φの場合→LGS開口幅150器具が150Φの場合→LGS開口幅200といった感じです。器具が150Φの場合で説明していきます。LGSの開口幅は200ですので芯は200+2=100になります。スケールの100の位置にレーザーのクロスする場所を当てて、スケールの0と200の位置に印をします。逆方向にも同じように印をします。これで両方向に印ができました。開口エリアは下のようになります。開口エリアにあるLGSに斜線で塗りつぶせば完成です。最後に分かり易いように墨を出した部分にビニールテープを巻きつけて垂らしておきます。墨を出しただけだとLGS屋さんが気づかないことがありますので、リボンのようにテーブが垂れていると確実に気づいてもらえます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コンセントボックスのボード開口を回し引きを使って行う方法を説明していきたいと思います。最近は電動ホルソーなどの便利工具がありますので、回し引きによるボード開口をする機会は少なくなってきました。【後付けボックス】パネルボックスの使い方紹介!柱がない場所、仕上がった後のコンセント増設に便利!電気工事において、急な仕様変更、ボックスの立て込み忘れなど、壁が仕上がった後にコンセントを取り付けする際にパネルボックスはとても便利です。クランプメーターの基礎知識と使い方!電流値や漏れ電流を測定しよう!電気工事における重要計器、クランプメーターの基礎知識と使い方を紹介いたします。天井裏の配線は天井裏に人が登ってしまうのが一番早いのが事実ですが、天井裏が汚かったり暑かったりした場合登りたくないですよね。懐がなくて狭い場合物理的に無理ということになります。建築業や電気工事で、仕上がった壁の中の下地の位置を調べたいときってありますよね。下地のない部分にビスを打つとすぐに抜け落ちてしましますし、強度も高くないためしっかりと下地にビスを打つことが重要です。