今回は、受変電設備を構成する機器のうち、メイン機器となる直列リアクトルについて解説いたします。直列リアクトルの役割は「突入電流からの保護」と「高調波の抑制」という二つの役割があります。それぞれについて詳細に説明していきますので是非ご覧ください。まとめ直列リアクトルとは?直列リアクトルとは、高圧進相コンデンサの一次側に直列で接続され、進相コンデンサ投入時の突入電流の抑制と、コンデンサ回路を誘導性にすることによって高調波を相殺する働きがあります。高圧進相コンデンサとセットで設置される機器ですね。キュービクル内には必ずといっていいほど設置され、大型機器となるため受変電設備の中ではメイン機器となります。コンデンサ(SC)とは?役割、仕組みについて解説!高圧進相コンデンサは高圧受変電設備を構成する機器の一つです。キュービクルや電気室には必ずといっていいほど設置されている、大変重要な設備です。直列リアクトルには、高圧トランスと同じく「油入式」と「モールド式」があります。油入式は、内部絶縁体に油を使用していますので、絶縁性が高く頑丈といったメリットがあります。金属製の箱に収められているので、外的損傷に強く設置場所を選びません。感電の恐れがなくメンテナンス性に優れている面もメリットですね。現在でもほとんどが油入式が使われています。デメリットは、油を使用している面です。防災面に配慮した物件はモールド式を使用します。特殊な環境ではない場合、一般的には「油入式」で計画して問題ないモールド式モールド式の最大のメリットは油を使用していないため、火災の際に延焼する可能性が低く、防災面で優れているといった面です。最近では、病院や避難所の拠点などの、防災面に配慮した施設では需要が増えています。油入式に比べて小型ですので、設備スペースを確保したい場合に計画されたりします。敷地が狭い物件や、変圧器の増設のため代わりにリアクトルのスペースを少なくするなどといった使われ方をします。対してデメリットは、モールド式はコイル部分を樹脂で覆っていますが、静電容量により電位を帯びていますので絶縁を空気に頼っている面です。そのため、触れると感電する危険性があります。次のように規定しています。5このように、進相コンデンサ回路には直列リアクトルを設置することが義務となっています。以前は勧告事項でしたが、義務事項へと引き上げられました。旧規格と現規格の組み合わせは危険1998年以前の旧JIS準拠品と1998年以降の現JIS準拠品では定格が異なるため、両者を混在させると絶縁破壊や過電流等の不具合が発生します。昔の設備で旧JISの進相コンデンサのみが設置してあり、直列リアクトルがないので新品(新JIS)を増設するといったことは危険です。直列リアクトルを増設する場合は、必ず進相コンデンサとセットで更新しましょう。コンデンサ内部で故障が生じた場合、それが原因でコンデンサの爆発・出火といった二次災害に発展していようにコンデンサ回路には必ず源流ヒユーズを設ける必要があります。通常は、一時側にLBSやVMCを開閉器として設置します。直列リアクトルの役割は二つ!1高圧進相コンデンサを突入電流から保護する進相コンデンサ回路を投入すると、コンデンサ定格電流の数十倍にもなる大きな突入電流が流れます。直列リアクトルは、この突入電流を定格電流の5倍程度まで抑制することで進相コンデンサを守っているのです。突入電流抑制の仕組みはどうなっているのでしょう。直列リアクトルは、インダクタンス成分です。コイルに電流が流れると、電磁誘導が起こり、流れている方向と逆方向に誘導起電力(自己誘導)が発生し、電流の増加を防止します。時間が経つにつれて誘導起電力は小さくなり、やがてなくなり定常状態となります。(実際にはこの動作は一瞬です)コイルは、電流の変化を嫌うと考えるとわかりやすいかと思います。直列リアクトルは、コイルの「電流変化を嫌う」という性質を利用し、突入電流を抑制しているのです。近年は、パワーエレクトロニクス技術の発展により、トランジスタなどの半導体を応用した電子機器が原因により高調波電流が発生し電圧をひずませています。高調波は、特に夜間等の負荷が少なくなり、フェランチ現象によって受電電圧が高くなる時間帯に大きくなることが多いです。このような、高調波電流、特に第5調波電圧のひずみが大きい場合は、進相コンデンサの最大許容電流を上回る過電流となり、異常な温度上昇を起こして焼損することがあります。この現象を抑制するために、進相コンデンサに直列リアクトルが挿入されているのです。直列リアクトルを挿入し、回路を誘導性にすることで高調波と共振させて、結果相殺する形となります。6%と13%の仕様の違いについて6%と13%の違いは、結論として第5調波が多い場合は6%を、第3調波が多い場合は13%となります。発生する高調波は主に第3調波と第5調波ですが、第3調波は高圧トランスのデルタ結線部分で循環し、回路側には流れないので一般的には6%を基本として選定されます。ほとんどの物件では6%リアクトルが使われますが、第3調波が無視できない地域では13%リアクトルが選定されます。まとめ進相コンデンサの「守り神」、直列リアクトルの説明でした。直列リアクトルの役割を理解すれば、自ずと設置位置もわかってくると思います。受変電設備の中でも、目的がわかりづらい機器ですがこの機会に理解を深めてみましょう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。高圧受電設備は年に一度の年次点検や電気設備の更新工事の際に安全を確保するため停電をして作業を行います。モールド変圧器を比較!状況に応じた選定を変圧器は大きく分類すると、油入変圧器とモールド変圧器があります。今回はこの二つの変圧器を比較したメリットデメリットを紹介していきたいと思います。対する接近限界距離とは?離隔距離との違いは?安全衛生規則に接近限界距離というものが定められています。これは人体の感電災害防止によるものです。大雑把にいうと接近限界距離はその距離以内に近づくと感電する距離です。コンデンサ(SC)とは?役割、仕組みについて解説!高圧進相コンデンサは高圧受変電設備を構成する機器の一つです。キュービクルや電気室には必ずといっていいほど設置されている、大変重要な設備です。断路器は、受変電設備を構成する重要設備の一つです。受変電設備とは高圧受電する建物には必ず設けられています。キュービクルのような箱体のものや、電気室のような部屋が設備となっている場所もあります。