6号炉(沸騰水型炉、110万キロワット)で、制御棒のひび割れと損傷がみつかった。最初にみつかったのは、炉心位置38?39にある制御棒1本のステンレス製(SUS316L)の被覆の表面のひび割れである。ひび割れの数は41本にのぼり、もっとも大きいものは長さ15センチであった。この制御棒はハフニウム板型と呼ばれるタイプのもので、中性子吸収材のハフニウムの板がうすいステンレス製のさやで包つまれ,多数の固定コマでさやに溶接固定されたつくりになっている。1月18日までに、この制御棒のさやには欠け落ちて無くなっている部分のあることもわかった。欠損部分は、制御棒の上部の、たて11センチ、よこ8センチの範囲で、めくれ上がった破損部が残されていた。その後の調査で、福島第一6号炉で使用していた同じ型の制御棒17本のうち、9本(欠損がみつかったものを含む)の制御棒のさやおよび、つなぎの部品(タイロッド)にひび割れのあることがわかった。これらは、中性子線量の比較的高い位置に装荷されていた制御棒で、中性子線量は、東京電力の推定によると4.4×10^21?5.0×10^21n/cm^2である。応力腐食割れにはしきい値があり、5.0×10^21n/cm^2以下では起こらないとされていたが、シュラウドなどでこれより少ない量でひび割れがみつかっており、今回の例からも、しきい値の考え方を見直す必要がある。運転する電力各社に対して、ハフニウム板型制御棒の点検や動作・機能確認を行なうよう指示をだした。==============================================以下既報12月から定検中の福島第一原発6号(沸騰水型・110万kW・1979年運転開始)で、制御棒(出力調整用・ハフニウム板型)の動作に問題があったため確認したところひびを確認した。シース(ハフニウム板の覆い、SUS316L製)がめくれ、その一部分は欠損。他の複数の制御棒のシースにもひびを確認している。保安院は19日、東電および他社のBWRに関しても確認を指示した。www.tepco.co.jp/cc/press/06011903-j.htmlwww.tepco.co.jp/fukushima1-np/b45620-j.pdfwww.tepco.co.jp/fukushima1-np/b45613-j.pdfwww.meti.go.jp/press/20060119004/20060119004.html沸騰水型炉の制御棒は断面が十字のブレード型で下から挿入される。今回のひびとめくれは制御棒上部にあった。めくれについて東電は運転中でなく検査中の動作確認で発生したものとしているが、「現時点での推定」である。柏崎刈羽5号でハフニウムフラットチューブ型制御棒4本にひび。福島2-4でハフニウム板型制御棒にひび。1号でハフニウム板型制御棒にひび。福島2-3でハフニウム板型制御棒にひび。福島第2-1で制御棒がブレード膨れのため引き抜けず。1号で、制御棒一本が膨れのため作動できず。www.japc.co.jp/news/bn/h09/091024.htmwww.japc.co.jp/news/bn/h09/091107.htmwww.japc.co.jp/news/bn/h09/091118.htmwww.japc.co.jp/news/bn/h09/091203.htmwww.japc.co.jp/news/bn/h09/100120.htm原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。毎年の総会で議決に加わっていただく正会員の方々や、活動の支援をしてくださる賛助会員の方々の会費などに支えられて私たちは活動しています。(月刊)とパンフレットを発行のつどお届けしています。Reserved.プライバシーポリシ。