ついて詳しく解説していきます。電気工事の支持材として、ダクターはあらゆる場面で使われますよね。ついては、直天井の照明器具の電線路として使用されているのをよく見ると思います。両者の見た目はぱっと見で全く同じですが、実は違う材料を使用しています。電線の保護材・通り道という認識で問題ないです。現場での呼び名は、ダクターがD1でレースウェイがDP1ですのでD1とDP1の違いとも言えますね。順番にそれぞれの違いや特徴を詳しく説明していきますので是非ご覧ください。まとめダクターチャンネルとは?ダクターチャンネルとは、必要な長さに加工し、電線管やケーブルラック、分電盤などを支持するために使用される材料です。ケーブルを直接ダクターに縛るといった使い方や、ダクターで架台を組んで機器を取り付けるといった使い方もします。コの字型のダクト状の形状をしていて、ローレットという折り返し部分に色々な金物を引っ掛けて使用します。ダクタークリップ、パイラッククリップ、ラックの金物、全ネジ用の中ナットなど、本当にありとあらゆる場面で使用されますので、電気工事においては超重要部材の一つです。現場では主にネグロスのものを使用することが多く、幅は40mmで統一され、高さが高くなるにつれD1、D2、D3と商品がラインナップされています。D15など高さが低い商品もあります。高さは、支持するものを出っ張らせたい場合や、支持するものの重量から選定しますが、D1が圧倒的に使用頻度が高いです。現場では総称してダクターと呼んだり、D1やD2といった商品名で呼ぶこともあります。?レースウェイとは、直天井部分に照明器具を設置したり、電線を中に通して配線する際に使用する材料です。直天井とは、天井にボードを貼らずに、スラブや躯体がそのまま仕上げとなり、天井裏がないような場所です。電線を収容するためのダクトの役割と、照明器具を設置する役割があります。ダクターチャンネルと違い、電線を中に通して使用しますので、開口部分にはフタを取り付けて使用します。ショッピングセンターの駐車場を見上げてみると、レースウェイ工事がされていることが多いですよ。解釈「金属線ぴ工事」に該当し、内線規程においては「金属線ぴ配線」に該当します。中に電線を収容しますので、各規程では配線工事として分類されていますね。レースウェイの幅は4cm以上になりますので、金属線ぴの内、「2種線ぴ」に分類されます。現場では、ネグロスの商品名であるDP1やDP2と呼ばれることが多いです。違い(D1とDP1の違い)サイズも見た目もほとんど同じ両者ですので、かなり見分けが付けづらいですが、明確な違いがありますので、下記の項目から現場で判断してみましょう。用途の違いまず、上記での説明のとおり、両者には用途に明確な違いがありますね。ダクターは、電線管、ケーブルラックなどを支持する材料です。レースウェイは照明を設置するため、照明を支持したり、電線を収容し通り道とするための材料です。長さの違いダクターの定尺は、昔は2.5mが一般的でしたが、現在は4mも商品としてラインナップされています。定尺は、全て4mとなります。4mという認識で問題ありません。2.5mの真物があれば間違いなくダクターですね。は長い電線路を構築するということで長い4mということですね。4mのみ表示の違いそれぞれに商品型名の刻印があります。ダクターでしたらD1、D2などのDシリースですね。場合は、DP1やDP2のDPシリーズです。商品名の刻印は切断済みの木っ端ですと見えない場合がありますので、センターラインで判断しましょう。商品の芯にまっすぐラインがあるのがダクター、ラインがないのがレースウェイです。:DPシリーズ、センターラインなし厚みの違い基本的には、レースウェイよりダクターのが厚みがあり荷重に強いです。レースウェイに支持するものは照明器具ですが、ダクターは太い電線管や幹線を乗せたケーブルラック等かなり重いものを載せるため、たわみや耐荷重を考慮した作りとなっています。ダクターの耐荷重表はネグロスのカタログに載ってますので確認してみてくださいね。ついては1.6mmで統一されています。ダクターについては、2mmが一般的となります。ダクターはSシリーズ(ステンレス)やD15は、素材や作りの関係で1.5mmですね。D1のサイズは16D1という厚さ1.6mmのものがラインナップされていますが、材料選定の手間があるのでほとんど使用されない印象です。:1.6mmで統一ローレットの違い両者のローレットの形状に違いがあります。ここが、見た目として一番わかりやすい部分ではないでしょうか。ローレットとは、コの字型の開口部分にある折り返しの部分です。ダクターは、ローレットがギザギザになっています。レースウェイはローレットが平らになりますね。これは、ダクターの場合、ダクタークリップやパイラッククリップなどを引っ掛けるように使用しますので、滑りにくくしてしっかりと固定できるようにするためですね。→平らまとめまとめダクターチャンネルは支持材料、レースウェイは配線を収容するものレースウェイは2種線ぴ分かりにくいが、それぞれに見た目の違いがあるダクターとレースウェイは見た目がほとんど同じですので判断に困りますが、この記事で判断できるようになったのではないでしょうか。今後は、材料置き場でD1とDP1が混在しているようなときには困りませんね!この記事がみなさんのお役に立てましたら幸いです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。自動点滅器は名前の通り、自動でon、offを切り替えることができる、照明器具とセットで使用される機器です。電気工事士の実技試験でもお馴染みの機器ですが、実務で設置したことがない方もいるかと思います。ダウンライトのIV部分は天井裏で露出していていいの?とても細かい部分のお話になりますが、ダウンライト型の照明器具や非常灯にケーブルを接続する際、先をIVにして端子台に接続しますね。ダウンライトを天井裏に収めた後はIVが天井裏で露出した状態となります。2P1Eブレーカーの極性を間違えると危険な本当の理由!中性線には地絡電流が流れない?100V回路には、片側に過電流遮断素子のない2P1Eブレーカーを使用していいことになっていますが、素子のある相にLive(ライブ)を、素子のない方にN(ニュートラル)を接続することが決められています。ケーブルの色分けの理由と方法。幹線と分岐ケーブルに分けて解説!今回は電気工事の電源ケーブルの色分けについて解説していきたいと思います。