油圧でアームが下がるため判定が不正確。点検時に緩みチェックが容易である。緩みのチェックは下から見なくてはならない。草刈機の刃で断線するリスクをなくす。他社施工ケーブルを埋設ではなく露出配管としている。埋設していても立ち上がりが保護されていない。上記写真は、草刈機の刃で切断された例。コネクタ破損の可能性がある。その場合にはメーカー保証が適用されないケースもあり、交換費用が必要となる。ケーブルの支持点をとり、コネクタ接続部から300mm以内に固定させる。他社施工ケーブルのコネクタが固定されていない。コネクタがモジュール裏面にぶつかり、ダメージを与える。ケーブルの仕上がり外径の6倍以上にすることとしている。根本にテンションがかかり発熱している例。垂れ下がり、地面についてしまっている。異常気象や、施工不良などにより、大きなトラブルが起きることもあります。