空気線図(3)/環境の大学>空調設計>空気線図(3)空気線図(3)今回は、(1)空気線図の熱水分比の使い方と(2)冷却コイルで冷却したときの状態変化についてやっていきます。これで、空気線図の項目は最後なのでがんばってください(^^)(1)空気線図の熱水分比の使い方まずは、熱水分比って一体なんでしょうか?読めばわかりますね...簡単に言うと、熱と水分の比です。これでは使い物にならないんで、厳密には熱量の変化量と水分量の変化量との割合なんです。それほど変わらないですね...。熱水分比をいつ使うのかということですけど、ここもまず図を見てください。左から空気1が入ってきて水もしくは蒸気にさらされて空気2として出て行く状況を考えます。この図を見たときに、「どこかで見た」と思った人はこのサイトをよく見てくださっている方ですね(^^)ありがとうございますm(__)mこの図は、空気線図(2)の断熱変化のときと同じなんです。これはサボったわけではなくて、考える状況は同じなんです。違うことは、吹き込む水の温度が違うということだけなんです。ここでは、実際は他の装置で加熱、冷却をするのですが図ではそれを描いていません。h_L$で求めることができます。顕熱は他の加熱冷却装置の性能で決まります。水分量は噴霧する水分量なので、噴霧量で決めることができます。最後の水分量は、近似式があるのでそれを使って求めます。