式を見てわかるように、吹き込むのが水の場合と蒸気の場合で異なる式を使います。空気線図に図を書き込んでみましょう。この空気線図の描き方は、熱水分比がすでに求まっているので、それを左上の半円にしるしをつけ基準点とつなぎます。それと平行な線を1を通るように引きます。出口空気の絶対湿度がわかっていれば、平行線が出口空気の絶対湿度になる点が2になります。(2)冷却コイルで冷却したときの状態変化いよいよ空気線図の最後の項目です。ここで学ぶことはバイパスファクタ(BF)とコンタクトファクタ(CF)です。これは、冷却コイルを空気が通過するときに冷却コイルに接触しない空気か接触する空気かということです。コイルに接触せず素通りしてしまう空気をバイパスエアといい、その割合をバイパスファクタといいます。コイルと接触して冷やされる空気をコンタクトエアといい、その割合をコンタクトファクタといいます。BFとCFを空気線図上で表すとどうなるかを図で示します。冷却コイルを通過して空気2になります。このときの線分の比がBFとCFです。バイパスファクタは冷却コイルの構造によって大まかに決まります。覚えておけばいいでしょう。設計では通常、空気2を相対湿度90%として設計します。以上で空気線図は終了です。次の項目では、冷房、暖房の設計をします。空気線図が実際にはどのように使われているのか見ていきましょう。[環境の大学~環境を学ぶ~]。