水漏れ、水詰まりを、どこよりも早く修理いたします。駿河区のお客様から、蛇口の水を出すと30秒位で水圧が弱くなり、最後には水が全く出なくなってしまうとご相談を頂きました。そのまま蛇口を閉めて、しばらくするとまた水が出るようになるけれども、同じようにすぐに出なくなってしまうとのことでした。何が起きているのか詳しく調べるために電話の後すぐにお客様宅へお伺いしました。実際に蛇口を開いて見させて頂くと、電話でお聞きした状況の通りの状態でした。どこかで給水管が漏水しているのかと思い、水道メーターを確認しに行きましたが、メーターは動いていませんでした。お客様にそのことをお伝えすると、そこで初めてトラブルが起きている蛇口は水道ではなく井戸水だというお話がありました。なると調べるべきポイントが変わってきます。屋外へ出て井戸へご案内頂くと、近づくにつれて異音が聞こえてきました。井戸ポンプから異音がしていましたので、ポンプが故障して井戸水を汲み上げる事ができなくなっていることが原因であるとわかりました。ポンプのメーカーや型番を調べていると、お客様から、もうだいぶ長く使用しているポンプなので修理ではなく新しいポンプに交換したいとご希望がありました。ポンプや配管部材を手配して、後日交換工事を行うために再訪問しました。ポンプ本体を交換して通水テストを行うと、交換前よりもだいぶ水圧は強く蛇口からでるようになりましたが、だんだんと水圧が弱くなる症状は完全には改善されませんでした。ポンプは新品を付けたので、その他の可能性となると砂漉し器が怪しいので、砂漉し器を撤去して配管を直接ポンプに直結して通水テストを行うと、問題の症状は完全になくなりました。してポンプ本体は故障していなかったのではないかと思いましたので、試しに取り外した方の古いポンプ本体と新しいポンプを入れ替えて通水テストしてみましたが、水圧は弱々しい状態でしたので、今回はポンプ本体および砂漉し器両方が原因だったと思われました。お客様に砂漉し器についてお聞きしましたが、現状で水圧に問題なく使用できるのであれば、撤去したままでいいとのお返事でした。砂漉し器を付けないままの使用の場合、蛇口からの水に砂が混じったり、ポンプ本体の故障の原因になることもお伝えしましたが、それでも構わないとのことでしたので、様子を見ながら使用して頂くことにして、今回の修理は完了となりました。原因を突き止めるために色々として下さり、ありがとうございました。その後問題なく使用できています。何十年と放ったらかしだったポンプでしたので、こういったきっかけでもないと交換する機会はなかったと思います。この先どれだけの年数使用するかどうかもわかりませんので、様子を見ながら付き合っていこうと思います。technology.。