本日は、リフォーム会社様のご依頼で、墨田区のマンションにお伺いいたしました。ご依頼内容は、トイレ洗浄管からの水漏れです。※トイレ洗浄管:トイレロータンクと便器をつなぐパイプで、タンクの水を便器に流す役目のものです。現場到着時、やはり漏れていました!水漏れの原因は、便器を取り付けているボルト・ナットが腐食し、便器がぐらついたことによるものでした。便器を取外し、ボルト・ナットの交換を行おうとしましたが、排水フランジにも変形が見受けられましたので、排水フランジも交換です。作業後、トイレ排水テストを行い、水漏れのないことを確認し、完了致しました。Reserved.電話問い合わせメール問い合わせ。