[エアコン工事]昨日据え付け板が外れてしまったエアコンの復旧作業です。S様,大変ご心配とご迷惑をおかけしています。帰って来られたご主人さんがどれほど驚かれただろうとお察しいたします。一応,冷房運転には問題なかったそうです。今朝までずっと暑かったので,良かったです。ポンプダウンして配管接続部を外し,室内機を降ろしました。配管接続部のフレアはきれいな状態だったので,再加工せずに接続できそうです。配管を扱っている間は緊張していたのか,写真がありません。据え付け板は4本のねじ込み式アンカーを使ってありました。これは1本抜ければ,すぐ他の3本も抜けますね。(言い訳タラタラ)大きな穴が開いたのでパテで埋めておきました。墨だしをして,負荷がかかる部分に金属製のアンカーを6本,ねじ込み式を2本の合計8本のアンカー加工。据え付け板の固定はかなりしっかりしたと思います。ポンプを使って15分真空引き。配管接続部の断熱材をテーピングして,さらに配管テープで巻き巻き。28度設定だそうなのですが,ドレン排水確認のため設定温度を下げます。約3時間の作業でした。Sさんには暑いところ,お疲れさまでした,と労ってもらいました。老チワワと猫ちゃん,2日お騒がせしました。無事に引き渡せてほっとしています。S様,このたびは当店へのご用命をありがとうございました。念のため今朝作成した工程表です。PM先日はエアコンのクリーニングありがとうございました。エアコンをつけるたびにしていたカビのニオイと喉がイガイガして困っていたのでとても助かりました。クリーニングして頂いてからとても快適に過ごせております。ドアクローザーも調節してもらいました。ドアが今までと違い優しく閉まるので驚いてます。お心遣いに感謝しております。次回エアコンのクリーニングをする際は是非お願いします。ありがとうございました。PMS様とってもお返事が遅くなってしまい,申し訳ありません。快適に使えているとのことで何よりです。なるのかとご心配,ご迷惑をおかけした私に好意的なコメントを寄せて下さり,心温まる思いです。暑さがぶり返しています。お体を大切にされ,元気でかわいい赤ちゃんを迎えられますように。返信コメントを残す返信をキャンセルする。日本語が含まれない投稿,短い投稿は無視されます。Profile私どもは群馬県高崎市でハウスクリーニング店を営業しています。普段伺うのはこの二人です。手が足りない,どちらかの都合がつかないなどの場合に友人に応援を頼みますが,基本的にはこの二人です。メインサイト,ブログなどWEB関係も担当しています。前橋市出身,妻,息子と3人家族です。弟は妻と二人で安中に住んでおります。服装,髪型,メガネ,体重は変化している場合があります。あしからずご了承ください。お客様対応と笑顔は変わっていないつもりです。Reserved.※ブログ内のテキスト・画像を無断で転載転用することは,法律違反です。