エネルギーでもっと楽しめる明日をフォローするトップページごま塾(理論武装のススメ)太陽光発電に対する思いブログ(発電の道を楽しむ)アクセスホームブログ(発電の道を楽しむ)妙な発電グラフの正体は?ブログ(発電の道を楽しむ)TweetPocketトラブル事例の共有記事です。外観は若干草が気になりますが特に問題なさそう。※系統に異常(主に停電)があった場合、安全上PCSも停止させるための機能これがチャタリングすれば、冒頭のグラフ波形に納得がいくということです。顛末メーカーさんに確認したところ、PCS同士の同期運転を行うための通信線(RS485)またはPCS基板の異常とのこと。PCS基板の不具合の可能性が高いとのことで、PCS交換の方向となりました。今回の事で今回現場でやったこととすれば1.外観(特に日照阻害要因)の目視2.パワコンの異常確認===原因究明できなかった場合の腹づもり==3.分電盤、ブレーカチェック4.パネルチェック(チェッカーor開放電圧)こんな感じで切り分けをしますね。あと、遠隔で異常履歴が閲覧できていれば現場に行くことはなかったでしょう。監視装置には異常履歴があるといいですね。とい...記事を読むまっとうな施工が出来るようになって欲しい太陽光発電は本当に難しいと思います。いろんなトラブルに遭いました。...記事を読む発電所の点検モニターを募集してみた発電所のストリングチェッカーを購入しました。明日から土日、まずは自分の野立て発電所のチェックを行う予定です。人はストレスが溜まります。youTube分かりやすいバグ仕込んでんじゃねー...記事を読む関わりの度合い昨日は太陽光発電所用地の土地決済してきました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイトΔブックマークCO2排出削減46%を打ち出した日本は伸るか反るかのすごい局面にいます。