水漏れ、水詰まりを、どこよりも早く修理いたします。本日は、大型店舗内で起きた漏水トラブルについて、漏水箇所の調査の事例をご紹介します。葵区の大型商業施設の担当者の方からのご依頼で店舗内の漏水調査に伺いました。店舗内冷凍食品の販売ケース付近の床面に水たまりができてしまうとのことで、原因を調査して欲しいというご依頼でした。冷凍ケース付近の床面には転倒防止のために段ボールが敷かれており、私が拝見した時には段ボールも一部濡れていました。段ボールを撤去して、床面を拭き取り、水がどこから伝ってくるのかを調べましたが、どこからも水が流れてくる様子はありませんでした。冷凍ケースが怪しいと思い、冷凍ケースの下のカバーを全て外して内部を見てみましたが、どこも濡れておらず、ドレンの排水テストも行いましたが、異常はありませんでした。一連の確認作業の後、再度冷凍ケース前の床面を見ると、水が広範囲に溜まり始めていました。床上から垂れた水ではなさそうでしたので、再度水たまりを拭き取り、水たまりができていた場所をじっくりと観察していると、床面タイルの目地から水が沸き上がってきているという事が確認できました。どこかで漏れた水が床の下を伝ってここまで来ているようなので、周辺の水まわりを一つ一つ確認していきました。冷凍ケース周辺には蛇口や給水管排水管などは一切なく、不思議だったのですが、一度屋外へ出て調べていると原因が判明しました。冷凍ケースの裏側の外壁部分に車がぶつかった跡があり、前の日は大雨が降ったこともあり、壁の中に雨水が侵入し、店内床面に広がり、タイルの隙間から湧き出ていたということのようでした。水道の給水・排水の漏れではなく、雨水が原因でしたので、外壁の修理は別途専門の業者さんを手配して頂くことになり、無事漏水原因の解明となりました。technology.。