水理計算書販売始めました!随時追加予定です受水槽の容量ってどうやってもとめたらいいの?受水槽(貯水槽)の設置が必要な現場を受注した。計算問題にあるが意味が分からないといった設計初心者にお役立ちになるかと思います。同時に必要なメーター口径の決定、定流量弁の設定流量の算定方法も解説いたしますちなみに、私は京都の水道屋さんで15年以上勤務しております。水道修理のことから水理計算方法まである程度の信頼の担保になると思います。計算手順はYoutube動画でご説明いたします。スライド動画を作成しましたのでご覧ください。不慣れなため聞き苦しい点や不手際が多々ございますが、何卒ご辛抱お願いいたします。今回は1と2についてご説明いたします。)を用いて計算します。数値は市町村によって変わるかもしれません。)を用いて計算します。先ほどのマンションのサンプルデータで求めていきます。1.3=58,500l/d・・・後ほど補給流量の計算に使用します。下記の画像のように受水槽の貯水槽部分も考慮して、槽の大きさを検討する必要があります。仮の水道メーター口径を算定します。=140(φ50)なので、仮にφ50mmとする。動水勾配の算出手順は下記のとおりです。平面図から立面図(アイソメ図)を作成する。配水管から受水槽落ち込み高さまでの高低差を求める。器具類損失水頭の直管換算長を集計する。配水管から受水槽までの配管寸法を求める。上記の数値を元に集計する。※直感換算長は市町村によって違います。現場の管轄の水道局でお問い合わせください。先ほど求めた補給流量と動水勾配で水道メーター口径の決定を行います。別表(ウェストン公式図表でも可)にて仮決定した口径(φ50)と求めた動水勾配から流量を参照する。流速も確認しておきます。今回は、3.70l/secという流量であり、流速も1.88m/secということになります。最後に配管から求めた流量が補給流量よりも大きいか確認します。1.2=4,320l/h=4.32m3/h計算結果をJIS水道メーター流量表にて検証していきます。設定流量の算定について説明させていただきました。お役に立てたら幸いです。これだけの計算をしていくのに電卓をカチャカチャするのは大変だと思いますので、Excel計算書を作成いたしました。作成には結構な時間を割いておりますが、このまま使用できない地域もあると思いますので無料で公開しております。「タダほど怖いものはない」って言葉もあるとは思いますが、正真正銘なにも取りません笑note記事に移動になります有料版の計算書も販売開始しました当サイトで計算方法を調べてこられている賢明な方々には不要とも思いつつ少しでも作業工数を減らしていただけたらと思い、作りました。無料版との違いは一日平均使用水量の計算をリストの選択により入力補助がされているところです。計算書のご購入はこちら(クレカ決済に移動します)9月からサービス拡充しました販売に関してはstripeという外部プラットフォームを使っております(クレジット決済になります)ご購入時にカード情報を入力いただきますが、当方には伝わらないようになっております。お客様のカード情報は当方が管理しているわけではなく、stripe社が管理しております。日本ではあまり知られておりませんが、海外ではメジャーな決済プラットフォームで実績もあります。他の決済方法をご希望の方はお手数ですが、お問合せにてご相談ください。(可能な範囲で対応いたします)9月よりサービス拡充しました!6ヶ月更新保証、1ヶ月返金保証、その他メール相談は無料さらに器具直管換算長の表を無料で変更(初回のみ)なお、操作方法はnote記事にあります。実際に仕事で京都市の受水槽容量等計算に使用しているものなので実用性はあると思います。他県市町村対応の雛形で作成も承ります。(ただし設計代行はいたしません。雛形のみでお願いします)その際はLINE公式アカウントの方までご連絡ください。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに地下排水槽なんてのがあるんだけど、よくわからない。そもそも作り方わかんないし。ポンプの選定方法を動画と記事で解説します受注したビルに雨水槽が必要みたいなんだけど、よくわからない。アウトドアとゲームが好き。幸せに生きるをモットーにしてます。地道に図面書きから初めて、将来新しい事業をやっていけるよう邁進中。