10kV・Aで、全負荷における銅損と鉄損の比が2:1の単相変圧器がある。力率1.0の全負荷における効率が97%であるとき、次の(a)及び(b)の問に答えよ。定格容量とは出力側で見る値であり、鉄損と銅損以外の損失は全て無視するものとする。(a)全負荷における銅損は何[W]になるか、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)357(2)206(3)200(4)119(5)115(b)負荷の電圧と力率が一定のまま負荷を変化させた。このとき、変圧器の効率が最大となる負荷は全負荷の何[%]か、最も近いものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)25.0(2)50.0(3)70.7(4)100(5)141解答と解説はこちら解答(a):(2)(b):(3)解説(a)全負荷における銅損は何[W]になるか。[%]全負荷において、力率1.0であるので、定格容量(出力)は10kWである。P_i=\frac{1}{2}P_c\)となる。[kW](b)負荷の電圧と力率が一定のまま負荷を変化させた。このとき、変圧器の効率が最大となる負荷は全負荷の何[%]か。P_i=\frac{1}{2}I_n^2r_2=I_m^2r_2\)のとき、最大効率となる。\frac{1}{\sqrt2}\)倍となる。\frac{1}{\sqrt2}=0.707\)倍となる。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。