解釈」における地中電線と他の地中電線等との近接又は交差に関する記述の一部である。低圧地中電線と高圧地中電線とが近接又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。地中箱内についてはこの限りでない。地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は、\(\fbox{(ア)}\)m低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は、\(\fbox{(イ)}\)m地中電線相互の間に堅ろうな\(\fbox{(ウ)}\)の隔壁を設けること。\(\fbox{(エ)}\)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。不燃性の被覆を有すること。堅ろうな不燃性の管に収められていること。\(\fbox{(オ)}\)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。自消性のある難燃性の被覆を有すること。堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。上記の記述中の空白個所(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。低圧地中電線と高圧地中電線とが近接又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。地中箱内についてはこの限りでない。地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は、\(\fbox{(ア)0.15}\)m低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は、\(\fbox{(イ)0.3}\)m地中電線相互の間に堅ろうな\(\fbox{(ウ)耐火性}\)の隔壁を設けること。\(\fbox{(エ)いずれか}\)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。不燃性の被覆を有すること。堅ろうな不燃性の管に収められていること。\(\fbox{(オ)それぞれ}\)の地中電線が、次のいずれかに該当するものであること。自消性のある難燃性の被覆を有すること。堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。