アナログ(0-5V,4-20mA)の分配器,1対の線で複数のアナログ信号が長距離伝送ローコストでできます。06-6336-16904-20mAや0-5Vのアナログ信号の複数の多重伝送が1対の配線で簡単にできます。(ローコストな価格のアナログ信号分配)■アナログ分配器■ユニバーサルラインの汎用ユニットです。2本の電線で8量のアナログ信号を送るアナログ信号分配器です。アナログ入力ユニットとアナログ出力ユニットとで構成されます。既設の2本線の4-20mAの回線を8回線分に増設ができます。■8量のアナログ信号を2本線で送れます。0-5V、4-20mA、抵抗値等のアナログが長距離伝送できます。異なる種類の信号を混在して送る事もできます。■1対の線で双方向にアナログ信号を複数送ることができます。Pointのみのアナログ伝送でなく途中分岐して、別の場所からそのままパラレル接続で取出せます。(4-20の電流もデジタル化されていて可能です。)■1秒タイマで切替えて16量のアナログが送れます。セレクターやシーケンサやパソコンで選択するとさらに多点の計測が可能です。■どの様な電線でもケーブルでも使用できます。電線でもこの分配器を利用して複数のアナログ信号を送ることができます。■長い距離送ることができます。線の太さとの関係がありますが2sqの電線であれば10Kmの長距離まで送ることができます。■ノイズに強い接点信号に置き換えた伝送方式です。AC200V3相のモータの配線と平行配線しても誤動作しません。■時間遅れがほとんどありません。10Kmの遠隔地に送っても時間遅れは8量/0.5秒です。■最大2000点まで1対の線で時分割により可能です。ラインにパラレルにセレクター(AD14)を入れることで可能になります。10Kmの遠隔地に送っても時間遅れは8量/0.5秒です。■このままの線で接点分配器をつけることにより接点信号を約100点混在して伝送できます。■入力にボリュームを付け可変にし、2進の信号位置に1点デジタル出力ユニットを付けることにより簡単に警報設定器ができあがります。見ながらON/OFF制御など使用方法8点のアナログ入力→8点のアナログ出力の多重化1対の線があれば複数のアナログ信号を簡単に送れます。途中分岐が自由なので一つのアナログ信号を複数箇所から監視計測することができます。シーケンサで受けると更に便利ですRS232CI/F付の伝送ユニット経由でシーケンサからデータを取込みグラフィックパネルに表示させることで多点の計測管理が簡単にできます。255x8=2040点のアナログ計測が時分割で可能です。工事費用等も含める従来のやり方に比べてとはるかにローコストで多点のアナログの計測監視ができます。(計測速度8~16点計測/秒)シーケンサーと伝送の組合せ(サンプルソフト有)動作(1)送り側の0-5V、1-5V、4-20mA等のアナログ信号はA/D変換されて2進のON/OFF情報となり伝送信号の接点位置に1,2,4,8,16,32・・・・の重みとを持ってIDと共に割付けられて伝送ラインの隅々まで送られます。0-5V、1-5V、4-20mA等の信号レベルで出力します。(3)伝送される個々の信号の分解能は1/4096ですので詳細なアナログデータを送ることができます。(4)このため数mVの微弱な信号もA/D変換で接点信号レベルの2進数に置き換えられるので減衰することなく長距離伝送が可能になります。(5)機器構成はSU8AD、PU01、AT1DAと電源で動作します。後は入力と出力のIDを合わすだけです。SU8AD-A8点アナログ入力ユニット(電流入力)4-20mAAT1DA-V1点アナログ出力ユニット(電圧出力)0-5VAT1DA-A1点アナログ出力ユニット(電流出力)4-20mAPU01伝送電源24VAD14セレクター(時分割選択装置)電源不要アナログ多重伝送には最低PU01,SU8AD,AT1DAが必要です。デジタル信号、やあるいはパルス信号の混在した複合システムも1対の配線で可能です。■アナログ2000点計測のページローコストな価格でアナログ信号の分配がすぐにできます。テスタ、検電テスタ、リークテスター、バッテリーテスター、スモークテスター、ケーブルテスター、クランプテスター、トルクテスター、アーステスター、これらの計測及び一元管理ができます。ユニバーサルラインを使用した多点のアナログ計測は上記のように多くの用途があります。ローコストな価格のアナログ信号分配器で0-5V、4-20mAのアナログ信号の伝送が簡単にできます。お問合せ・ご相談フォーム(0180)。