2021年9月8日この単元は電験3種レベルの内容なので電験2種受験者にとっては簡単な単元...なはず。機械制御の科目でも使う内容であり重要度はかなり高いです。復習していきましょう。変圧器の全日効率(1日での効率)は以下の式で表されます。×100$$負荷電力量は負荷で消費した電力量のことです。無負荷損は負荷がなくても発生する損失で、常に一定量発生し続ける特徴があります。負荷損は負荷があるときに発生する損失で、負荷率の二乗に比例する特徴があります。ちなみに、よくある間違いですが「無負荷損=鉄損」「負荷損=銅損」ではありません。変圧器の損失は下図のように様々ありますが、実際のところほとんどが鉄損と銅損です。言えるだけなのでゴチャゴチャにならないように気を付けてください。無負荷損は簡単ですが、負荷損はちょっぴりややこしいので例題を解いておきましょう。【練習1】ある変圧器の負荷率α=0.6のときの負荷損が3.6[kW]であった。この変圧器が全負荷時の負荷損[kW]を求めよ。全負荷というのは負荷率α=1.0のときのことです。P&=&10[kW]\end{eqnarray}$$という風になります。今の数学的操作を視覚的に表すと下図のような感じです。二次関数のグラフのイメージをもっておくと間違えにくいかと思います。【練習2】ある変圧器を定格運転したときの負荷損が0.8[kW]であった。この変圧器を負荷率α=0.5にしたときの負荷損[kW]を求めよ。定格運転というのも全負荷と同じく負荷率α=1.0という風に考えましょう。P&=&0.2[kW]\end{eqnarray}$$という風になります。こちらの視覚的に表すと下のグラフのような感じです。こんな感じで負荷率によって負荷損は変化するということを覚えておきましょう。学ぶ内容はこれだけです。300[kV・A]、負荷損0.9[kW]、定格運転時の負荷損4.8[kW]の三相油入変圧器がある。この変圧器の1日における負荷の電力が図のように変動するとき、次の問に答えよ。負荷は三相平衡負荷で力率はいずれも遅れとし、電圧は常に一定とする。下表はこの変圧器の全日効率を計算する過程で作成した表の一部である。表中の(A)から(H)までの記号を付した空欄の値を計算せよ。上記(1)の結果を用いて、この変圧器の全日効率(%)を求めよ。注意するのは単位と力率だけです![V・A]×力率=[W]を意識しておきましょう。(1)(A)~(D)は単位を見ればわかると思います。力率をかけないように・・・。}×11≒2.993[kW・h]\)というわけで下の表が正解となります。η&≒&98.0[%]\end{eqnarray}$$という風に変圧器の全日効率を求めることが出来ました!これで以上になります。して数学と理科を指導。塾講師としての経験は約10年。塾講師の経験を生かして、短期間で資格合格する為のマニュアル的なサイトの立ち上げました。2016年度:電験3種合格2017年度:エネルギー管理士試験合格2018年度:電験2種合格ゲーム/アニメ/音楽/節約/お金/時短術/などなど色々なことに興味を持っています。ついてWordPress.orgドキュメンテーションサポートフォーラムフィードバックログイン。