ボーリング工事、池ろ過装置販売修理などをおこない、水廻りの問題に対応いたしますお気軽にお問い合わせください。深井戸ジェットポンプ取替工事こんにちは。福岡県も『緊急事態宣言』でました。飲食店の方々と、そこに関われています方々のご心痛お察し致します。スタッフの方々の多大な頑張りに感謝致します。その中で、私たちの行動も出来るだけでも蔓延防止の努力をしてゆきたいと思います。早くコロナウィルスが収束することを祈りながら。今回は、深井戸ジェットポンプ取替を紹介致します。10数年は使っていそうなJ5-406SH。起動、停止の頻度が多くなりモーターの音もかなりしているとの事で更新となりました。ジェット部から引き上げます。引き上げる途中、同じ個所で引っかかる感じで苦戦(>_<)その度に回したり、少し下げたりと...少し『いや~な』予感...以前もジェット部が上がらずの苦い思いした事があります。その原因がこちら!ジェット部の繋ぎはそのための段違いジェット部の揚水管は普通は段違いになっているのですが、同じ位置に継ぎ手が...これでは、100φの井戸側ギリギリ...揚水菅が経年劣化で撓もうなら、ソケットが引っかかって上がらないわな...何とか、かんとか24m引き上げまして。そこでいつものUFE-300S登場!じゃじゃん!レッツゴー!USE太郎!-24mまで行くんだよ!.........-2mのところで止まる。ポンプが入っていかない...おい!どうしたUSE太郎!ケーシングが木の根で破損変形そーっと覗いてみてごらん♪じゃないけど、覗いてみますと。こんな感じに破損変形していました。わかりますか?これでは水中ポンプ、又はジェット部も挿入不可能です。上がってきたのが奇跡です。お客様にこの状態を見てもらいまして断念して頂きました。井戸は粗末にならぬ様に蓋をして現場を後にしました。何とも言えない思いと、封を開けた水中ポンプの在庫だけが残りまして...未使用品なのでどなたか欲しい方、又深井戸ポンプ取替のご予定がある方はご連絡ください。地上部は封は開けていませんよーよろしくお願い致します。先日出社し、窓を開け掃除していましたらこんな風景が。深井戸水中ポンプ取替2021年1月8日2020年もあとわずか、1年を振り返りまして...2020年12月30日いちょうの葉っぱも色づいてきました。TOPお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ093-963-6888MENUHOMEアクセスお問い合わせTEL。