事務所ビルの空調システムでは、空冷ヒートポンプシステムの採用が多く、施工時は室内機と室外機を銅製の冷媒配管で結ぶ工事が主となります。品質面では“銅管内面の酸化防止”が重要で、冷媒管内に酸化被膜が形成されると、被膜がはがれ機器の故障につながります。そこで配管接続全域にわたり窒素を封入する一括窒素置換工法が使用されています。窒素ガス封入用の開口を開け、配管のロウ付接続前に封入口より窒素ガスを銅管内に封入します。窒素ガスを配管内部に充満させることで、管内の空気を押し出し配管内部の酸素をなくし、酸化被膜の形成を抑制します。施工手順1管端閉止とエア抜き口の設置2窒素ガス封入口の穴あけ3配管仮組み~窒素ガス封入4挿入管側の押し込み5ロウ付け~冷却(注意)音が出ます。ロウ付け箇所に直接窒素を封入するので確実に酸化を防止でき、品質の向上が図れます。写真1は、酸化防止を行わない場合の酸化皮膜の形成状況です。ロウ付け後の配管内面の状況で、酸化皮膜が形成されません。