関連する設備に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)真空遮断器は、高真空状態のバルブの中で接点を開閉し、真空の優れた絶縁耐力を利用して消弧するものである。(2)真空遮断器の開閉サージが高いことが懸念される場合、避雷器等を用いて、真空遮断器に接続される機器を保護することがある。(3)真空遮断器は、小型軽量で電極の寿命が長く、保守も容易である。(4)真空遮断器は、消弧媒体としてSF6ガスや油を使わない機器であり、多頻度動作にも適している。(5)真空遮断器は経済性に優れるが、空気遮断器に比べ動作時の騒音が大きい。空気遮断器は、消弧ため圧縮空気吹き付けてをアーク消弧を行うため騒音が大きい。よって、(5)は誤りである。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。