更新)エアコンが温まらない、!昨年弊社で買われた三菱電機2017年製エアコンが温まらないと問い合わせがあり早速販売履歴を調べました。6月に買われたお品で、取り付けは弊社以外でとりつけたものでした。冷房は問題なかったとの事。寒い時期なので早速時間の調整をして夕方に伺いました、!※:取り付け問題点が2点あり●ガス不足の症状と内機と外機の配管の長さが10mぐらいある。●8畳用のエアコンを12畳の部屋に4畳ほどの廊下がある部屋につけていました。修理内容ガス不足の状態でしたのでフレア加工と真空引きを行い配管が長いのでガスを規定の量より少し多めに再注入。エアコンのカロリーと部屋の大きさがが適正でないことを説明。30分ほど運転の様子を見て補修の前よりかなり温かい温風が出たのを確認して喜んでいただきました。補足:16畳ですと4000カロリー以上のエアコンがベストです。中心にを中心に承っております。対応エリアお知らせ新着情報・お知らせ買取実績エアコン雑学コラムスタッフブログ。