ある質問にお答えします。ある質問にお答えします。温水パイプやジョイント金具が詰まったりしませんか?循環液の詰まりを防ぐために以下の2点を守ってください。(1)循環液には水道水を使用してください。(井戸水は使用しないでください。)(2)不凍液を使用する場合は熱源機メーカーの指示に従って定期的に交換してください。いまの床の上に、床暖房を設置できる?いまの床の状態が、以下の5点を全て満たせば設置できます。(1)いまの床が12mm以上の木質床材である。(直貼りフロアー、コルクフロアー、CFなどは不可)(2)下地に303mm間隔の根太が設置されている。(コンクリート直貼り、二重床などは不可)(3)傷みがひどくない。(下地合板としての強度があり、床鳴りなどがしない)(4)断熱材が入っている。(5)床下ふところに十分な高さがある。650mm以上:「You温すい」100mm以上:「フリーほっと温すいW」さらに施工時に以下の2点を守ってください。(1)いまの床材を根太位置で木ねじ止め補強する。(2)いまの床表面のワックス、汚れ、古い塗料などをきれいに落とす。熱源機の選定はどうしたらいいの?見積書に記載されている(1)暖房能力(2)ポンプ能力:流量と揚程(圧力損失)(3)システム保有水量を全て満たす熱源機を選定してください。熱源機に必要流量などの制約条件がある場合、上記と合わせて条件を満たす必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。不凍液は入れないとダメですか?また注意点は?不凍液は凍結のおそれのあるときにご使用ください。熱源機メーカーの指定に従って不凍液の種類・量・濃度を選定してください。不凍液の交換時期とメンテナンス方法は?不凍液は熱源機メーカーの指定に従って3年に1度程度交換してください。不凍液は寒冷地になるほど粘性が高くなり、何年も取り替えないでいると配管詰まりの原因になります。2階や3階にも「フリーほっと温すいW・You温すい」を設置できますか?「You温すい」は床下での配管接続が必要なため、2階・3階への設置は困難です。「フリーほっと温すいW」はポンプ能力によりますが、基本的には設置可能です。3階に設置する場合は、熱源機を3階または2階に設置してください。熱源機を3階または2階に設置した場合、床暖房を1階に設置できない場合があります。マンションのコンクリート下地の上にも採用できますか?防音性の問題でおすすめできません。床下のスペースはどのくらい必要ですか?「You温すい」は床下での配管接続が必要なため、床ふところが650mm以上必要です。「フリーほっと温すいW」は床ふところが最低100mm以上必要です。床下に入れない場合は、まず先行配管が必要です。部分敷きも可能ですか?プランによっては設置できない場合もあります。暖房面積が狭い場合は、熱源機などのイニシャルコストにかかる費用が面積当たりで割高になり、おすすめできません。10.熱源機の設定温度は何度にしたらいいの?「You温すい」は55°C、「フリーほっと温すいW」は60°Cにセットしてください。設定温度が高い場合、床暖房表面の温度が高温になり低温やけどをするおそれがあります。パナソニックヒートポンプ式温水暖房機の場合、設定温度は55°Cになります。従って「フリーほっと温すいW」は床温度が低めになります。(室温20°Cの時、床温度の目安は約30°Cです。)11.パイプとジョイント部材は何でできているの?パイプは架橋ポリエチレン製。ジョイント部材は黄銅(真鍮)製。温度と水圧に強い素材です。12.プランニングする場合の注意点は?1回路当りの接続枚数に偏りがあると温水の流量バランスが悪くなり、温度のムラの原因となることがありますので、必ず当社がお出しした見積りレイアウト図に従って配管を行ってください。13.パナソニックエコキュート、パナソニックヒートポンプの場合のコントローラーは?パナソニックエコキュート、パナソニックヒートポンプや都市ガス会社のガスボイラーを使用する場合は、パナソニックエコキュート、パナソニックヒートポンプ、都市ガス会社の床暖房リモコンで制御していただくことになります。※「フリーほっと温すいW」は都市ガス会社製ガスボイラーに接続できません。パナソニック・トップ。