ように、線間電圧400Vの対称三相交流電源に抵抗R[Ω]と誘導性リアクタンスX[Ω]からなる平衡三相負荷が接続されている。平衡三相負荷の全消費電力は6kWであり、これに線電流I=10Aが流れている。電源と負荷との間には、変流比20:5の変流器がa相及びc相に挿入され、これらの二次側が交流電流計を通して並列に接続されている。この回路について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。(a)交流電流計の指示値[A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(1)0(2)2.50(3)4.33(4)5.00(5)40.0(b)誘導性リアクタンスXの値[Ω]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。平衡三相負荷が接続されているので、線電流Ia=Ib=Ic=10Aとなる。交流電流計には、下図のような電流Ia’及びIc’のベクトル合成電流が表れる。\left|\vec{I_a’}+\vec{I_c’}\right|=\left|\vec{I_a’}\right|=\left|\vec{I_c’}\right|\)したがって、電流計に現れる電流値は、2.5[A]となる。VIcos\theta\text{[W]}\)となる。=\frac{\frac{400}{\sqrt3}}{10}=\frac{40}{\sqrt3}\text{[Ω]}\)Z[Ω]は誘導性インピーダンスであるので、遅れ力率角θとR[Ω]、X[Ω]の関係は下図のようになる。電験3種の過去問を2009年以降分からまとめています。関連する情報をまとめて掲載していきます。管理人学習用の備忘録です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。