某部屋と倉庫の改修工事が計画されていた。換気不足等から、カビ臭が問題となっていた。実際にカビの発生も目に見えて確認出来ていた為、このまま改修工事を進めてよいのか、判断に迷っていた。建築業者さんも、設備業者さんも、明確なる判断が出来なかった為、カビ関係の専門業者をインターネットで検索し、弊社共生エアテクノにお問合せを頂戴した。弊社共生エアテクノの臭気判定士が現地へ赴き、カビ対策の現場経験豊富な営業担当者による現地確認を実施させていただいた。その結果、カビ対策として除カビ工事と防カビ工事を施しておいた方が良いとご提案させていただき、ご発注を頂戴した。除カビ工事としては、使用する薬剤を、プロパストップタイプEとした。防カビ工事としては、使用する薬剤を、プロパストップタイプCとした。※現:プロパストップタイプNOKIFである。施工期間は1日とし、午前中に除カビ工事を実施。除カビ剤を2度噴霧とした。業務用のファンとフレキシブルダクトを持ち込み、除カビ工事終了後、お昼休み期間を頂戴し、その間にしっかりとファンを稼働させ、乾燥させた。躯体はコンクリートであった為、乾燥が早く、しっかりと乾燥したことを確認の上、防カビ剤を噴霧した。防カビ剤は1度噴霧とした。噴霧作業は2名にて実施し、2名とも弊社の臭気判定士にて実施した。噴霧器は、電動の散布機と、フォグマスター、そして手動の噴霧器を場所に応じて活用した。2名の嗅覚にてカビ臭の除去を確認後、後日、除カビ・防カビ作業の終了報告書を提出し、検収となった。その後、リニューアル作業を実施し、新しい用途で問題なく使用できていると聞いている。その他補足感想など某教育施設であった為、カビ臭やカビ菌というのは、教育環境上、よくない状況であった。リニューアルをしてしまえば、カビ臭は抑止できるのではないかと考えておられた。スケルトンにした状態で、弊社がカビのチェックを行ったところ、コンクリートの躯体部分に、カビの発生が目視でも確認でき、このままリニューアルを進めると、また同じようにカビ菌が活動してカビ臭が発生する事が予想出来た。よって、弊社としては、除カビ作業と防カビ作業のご提案を行うとともに、必要に応じてカビ菌の菌数測定をオプションとしておすすめさせていただいた。リニューアル工事のスケジュールでは、日程的にかなりタイトであり、何とか確保出来て1日が限界という事もあり、菌数測定は実施せず、カビ菌のふき取り作業も実施せず、とりあえずカビ菌を退治するべく、除カビ作業と防カビ作業を1日で実施する事となった。建築業者様も積極的にカビ対策にご協力いただけて、足場の設置や換気設備の補助等、1日という作業期間で対応できるように、全面的に対応いただけた。弊社からも、カビ対策業務に精通した2名のプロフェッショナルにて、事前準備から綿密に実施し、作業当日も効率よく、除カビや防カビ作業を進められるように作業役割の分担を行い、工程通りに作業を進められた。弊社共生エアテクノでは、カビ対策業務の全般を行っている。除カビや防カビ、カビ菌の菌数測定や菌種同定等、カビに対するご相談であれば、弊社までお問い合わせ下さい。脱臭・消臭等「におい」・「カビ」でお困りの方は、お気軽に弊社共生エアテクノまでお問い合わせ下さい。